Allen Bradley 1794-IE8XOE4 FLEX I/O 8 Giriş 4 Çıkış Analog Modül

2026-04-20T18:16:55-07:00

Satıcı: Allen-Bradley
Tür: Analog G/Ç Modülü
Fiyat: 66.00

Ürün Genel Bakış

Allen Bradley 1794-IE8XOE4 , FLEX I/O platformu içinde yüksek yoğunluklu analog genişletme bileşeni olarak görev yapar. Bu modül, sekiz analog giriş ve dört analog çıkışı tek bir kompakt alanda birleştirerek DIN rayı alanı gereksinimlerini önemli ölçüde azaltır. 4 ila 20 mA kritik sinyallerini işleyerek sensörler ve aktüatörlerin doğrudan PLC mimarisi ile arayüz kurmasını sağlar. Bu ürünü %100 Yepyeni ve Orijinal olarak sunuyoruz, böylece kontrol sisteminiz için maksimum çalışma süresi garantilenir.

Teknik Özellikler

1794-IE8XOE4, karmaşık endüstriyel döngüler için hassas sinyal dönüşümü sağlar:

Özellik | Özellikler
Giriş Kanalları | 8 Tek uçlu
Çıkış Kanalları | 4 Tek uçlu
Sinyal Aralığı | 4 ila 20 mA (Yapılandırılabilir)
Nominal Besleme Voltajı | 24V DC
Voltaj Aralığı | 10.5V DC ile 31.2V DC
Çözünürlük | 12-bit
Montaj | DIN Rayı / Panel Montajı
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile 60°C (-4°F ile 140°F)
Modül Konumu | Terminal Tabanı (1794-TB2, -TB3, -TB3S)

Mühendislik Avantajları

1794-IE8XOE4, dağıtık kontrol sistemlerinde sık karşılaşılan birkaç mühendislik darboğazını çözer:

Alan Optimizasyonu: Giriş ve çıkış fonksiyonlarını birleştirerek, bu modül iki ayrı I/O kartına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu donanım konsolidasyonu, terminal tabanındaki yatay alanın %50’sine kadar tasarruf sağlar.

Kablo Karmaşıklığının Azaltılması: FLEX I/O tasarımı, modül kurulmadan önce terminal tabanının kablolamasına izin verir. 1794-IE8XOE4 doğrudan tabana takılır, bu da bakım işlemlerini kolaylaştırır ve donanım değişimleri sırasında kablolama hatalarını önler.

Termal Çok Yönlülük: Standart ticari elektroniklerin aksine, bu modül -20°C ile 60°C arasında genişletilmiş sıcaklık aralığında sinyal doğruluğunu korur. Koşulsuz saha panoları ve zorlu dış ortam muhafazalarında güvenilir şekilde çalışır.

Sıcak Değiştirme Özellikleri: Modül, Güç Altında Çıkarma ve Takma (RIUP) desteği sunar. Bu, teknisyenlerin tüm arka planı kapatmadan ünitenin değiştirilmesine olanak tanır ve sürekli proses operasyonlarının sürdürülmesini sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

1794-IE8XOE4 hangi terminal tabanları ile uyumludur?

Bu modül 1794-TB2, 1794-TB3 veya 1794-TB3S terminal tabanına ihtiyaç duyar. TB3S, yüksek titreşimli ortamlar için özellikle önerilir çünkü zamanla gevşemeyi önleyen yaylı kelepçe terminasyonlarına sahiptir.

Bu modül voltaj sinyallerini (0-10V) destekliyor mu?

Öncelikle uzun mesafelerde gürültü bağışıklığını maksimize etmek için 4-20 mA akım döngüleri için kullanılsa da, 1794-IE8XOE4 belirli yapılandırmaları destekler. Bağlı saha cihazına uygun ölçeklendirme parametrelerinizi RSLogix 5000/Studio 5000’de her zaman doğrulayın.

Modül harici 24V DC güç kaybını nasıl yönetir?

Modül, 24V DC güç kaynağı durumunu izler. Harici güç gerekli eşik değerinin altına düştüğünde, modül kontrolöre bir tanılama hatası bildirir ve çıkışlar genellikle yapılandırılmış "güvenli duruma" (örneğin 0mA veya Son Durumu Tut) geçer.

Bu modele özgü 12-bit çözünürlüğün faydası nedir?

12-bit çözünürlük, sinyal aralığında 4096 ayrık seviye sağlar. Bu hassasiyet, kontrol sisteminin basınç, akış veya sıcaklıktaki en küçük değişiklikleri algılamasına olanak tanır ve yüksek doğruluklu PID döngü ayarı için gereklidir.