AAB841-S50 | Yokogawa Stil S2 CENTUM VP ProSafe-RS Hibrit Analog G/Ç Modülü

2026-04-20T00:59:48-07:00

Tür: Analog G/Ç Modülü
Fiyat: 66.00

Ürün Genel Bakış

Yokogawa AAB841-S50 (Style S2) , CENTUM VP ve ProSafe-RS FIO mimarileri için çok yönlü, yüksek yoğunluklu hibrit modül olarak hizmet verir. Bu modül, 8 yazılım ile yapılandırılabilir kanal sunarak ayrı giriş ve çıkış kartlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Her kanal, Analog Giriş veya Analog Çıkış olarak işlev görür ve yerel skidd sistemlerinde ve entegre proses kontrol ortamlarında pano alanını optimize eder. Bu birimi, maksimum sistem kullanılabilirliği sağlamak için %100 yepyeni ve orijinal fabrika ekipmanı olarak sunuyoruz.

Parça Numarası Açılımı

Model kodu AAB841-S50 , FIO sistemi için belirli konfigürasyonu tanımlar:

AAB841: Hibrit Analog G/Ç Modülü (Giriş ve Çıkış yetenekleri).

-S: Standart sinyal ortamları için standart tip.

5: 8 kanal boyunca yazılım ile seçilebilir AI/AO işlevselliğini destekler.

0: Temel fonksiyonel spesifikasyon kodu.

Style S2: Geliştirilmiş termal ve elektriksel performans için en son donanım revizyonu.

Teknik Özellikler

Bu modül, aşağıdaki teknik parametrelerle yüksek hızlı sinyal işleme sağlar:

Parametre | Spesifikasyon
G/Ç Kapasitesi | 8 Kanal (AI veya AO olarak yapılandırılabilir)
Sinyal Aralığı | 1–5 V DC
Doğruluk | $\pm0.1\%$ tam ölçek için hem AI hem AO
Veri Yenileme Döngüsü | Modül başına 10 ms
Giriş Empedansı | $\ge 1$ MΩ
Çıkış Yük Direnci | $\ge 2$ kΩ
Sıcaklık Aralığı | -20°C ile +70°C arası
Güç Tüketimi | Tipik 450 mA (5 V DC dahili hat geriliminde)
Boyutlar | 32.8 mm (G) × 130 mm (D) × 107.5 mm (Y)

Mühendislik Avantajları

Dinamik Kanal Tahsisi: Yazılım ile seçilebilir AI/AO kanalları, mühendislerin donanımı değiştirmeden G/Ç sayısını ayarlamasına olanak tanır. Bu esneklik, tesis sahasında son dakika tasarım değişiklikleri sorununu çözer ve yedek parça stoklarını azaltır.

Aşırı Çevresel Dayanıklılık: Geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-20°C ile +70°C), iklim kontrollü olmayan saha muhafazalarına kurulum imkanı sağlar. Bu dayanıklılık, ortam koşullarının önemli ölçüde değiştiği yukarı akış petrol ve gaz skiddleri için AAB841-S50’yi ideal kılar.

Yüksek Hızlı Döngü Performansı: 10 ms veri yenileme döngüsü, kritik kontrol döngüleri için neredeyse anlık geri bildirim sağlar. Bu hız, ProSafe-RS güvenlik enstrümantasyon sistemleri ve CENTUM VP düzenleyici kontrolün hassasiyetini artırır.

Optimum Alan Kullanımı: 32.8 mm genişliğindeki kompakt tasarım, 8 hibrit kanalı tek bir yuva içine sığdırır. Bu yüksek yoğunluk, G/Ç rafının fiziksel alanını doğrudan azaltır ve kontrol odası dolaplarının toplam maliyetini düşürür.

Sıkça Sorulan Sorular

Aynı AAB841-S50 modülünde AI ve AO kanallarını karıştırabilir miyim?

Evet. 8 kanalın her biri sistem yazılımı aracılığıyla bağımsız olarak yapılandırılır. Bu, tek bir modül içinde giriş ve çıkışların herhangi bir kombinasyonuna izin verir.

Bu modül 4–20 mA akım sinyallerini destekliyor mu?

AAB841-S50, 1–5 V DC sinyal aralığında çalışır. 4–20 mA saha cihazlarıyla arayüz için, terminal kartında akım sinyalini gerekli voltaja dönüştürmek üzere 250 Ω hassas şönt direnç kullanmanız gerekir.

"Style S2" tanımlamasının önemi nedir?

Style S2, güncellenmiş bir donanım revizyonunu temsil eder. Önceki stillerle tam geriye dönük uyumluluğu korurken, dahili bileşenlerin ısı dağılımını iyileştirir ve genişletilmiş sıcaklık aralığında daha yüksek güvenilirlik sunar.

Modül kanal başına galvanik izolasyon sağlıyor mu?

Hayır. Bu modül, kanallar arasında izole olmayan ortak toprak tasarımı kullanır. Alan cihazlarının ortak bir referans paylaştığı veya harici izolasyon bariyerlerinin zaten mevcut olduğu uygulamalarda en iyi şekilde çalışır.