Yokogawa AAB841-S00 CENTUM VP Analog Giriş/Çıkış Modülü

2026-04-20T00:53:25-07:00

Tür: Analog G/Ç Modülü
Fiyat: 66.00

Ürün Genel Bakış

Yokogawa AAB841-S00 , CENTUM VP dağıtık kontrol sistemi için özel olarak tasarlanmış yüksek yoğunluklu bir Analog Giriş/Çıkış modülü olarak işlev görür. Bu modül, 8 giriş kanalı ve 8 çıkış kanalını tek bir ünitede birleştirerek raf alanını optimize eder. 1 ila 5 V DC gerilim girişlerini işlerken, aynı anda saha enstrüman kontrolü için 4 ila 20 mA DC akım çıkışları sağlar. Bu modülü, maksimum sistem bütünlüğü sağlamak amacıyla %100 yepyeni ve orijinal fabrika stokundan temin ediyoruz.

Parça Numarası Açılımı

Model kodu AAB841-S00 , Yokogawa’nın standart modüler tanımlamasını takip eder:

AAB841: Analog Giriş/Çıkış Modülü (8 kanallı giriş / 8 kanallı çıkış)

-S: Standart tip konfigürasyon

0: Her zaman 0 (Sabit)

0: Temel yazılım fonksiyonel gereksinimleri

Teknik Özellikler

Bu modül, aşağıdaki teknik parametrelerle yüksek hassasiyetli sinyal işleme sunar:

Parametre | Özellik
Kanallar | 8 Giriş / 8 Çıkış
Giriş Sinyal Aralığı | 1 ila 5 V DC
Çıkış Sinyal Aralığı | 4 ila 20 mA DC
Giriş Doğruluğu | $\pm4$ mV
Çıkış Doğruluğu | $\pm48$ μA
Giriş Adım Tepkisi | 100 ms
Çıkış Adım Tepkisi | 40 ms
Güç Tüketimi | 310 mA (5V DC) / 250 mA (24V DC)
İzolasyon | İzole edilmemiş tasarım
Bağlantı Yöntemi | Basma kelepçe terminalleri veya KS kabloları
Ağırlık | 0,3 kg

Mühendislik Avantajları

Alan Tasarruflu Hibrit Tasarım: Giriş ve çıkış fonksiyonlarını tek bir 0,3 kg modülde birleştirerek, AAB841-S00 düğüm ünitesinde gereken yuva sayısını azaltır. Bu alan tasarrufu, kabin alanının değerli olduğu açık deniz platformları veya konteynerleşmiş kontrol odalarında kritik öneme sahiptir.

Yüksek Empedanslı Giriş Koruması: Modül enerjili durumda iken, gerilim girişi $\ge1$ MΩ empedansa sahiptir. Bu yüksek direnç, sinyal yüklenmesini önler ve modülün gerçek proses değişkenini kaynağı bozmadan yakalamasını sağlar.

Hızlı Kontrol Döngüsü İşlemi: 40 ms çıkış adım tepkisi ve 100 ms giriş tepkisi ile bu modül, hızlı tepki veren kontrol döngülerini destekler. DCS’nin proses dalgalanmalarına hızlı yanıt vermesini sağlayarak yüksek basınç veya yüksek akış ortamlarında kararlılığı korur.

Esnek Saha Kablolaması: Modül, hem basma kelepçe terminalleri hem de KS kablo arayüzlerini destekler. Bu esneklik, mühendislerin basit bakım için doğrudan nokta-noktaya kablolama veya büyük ölçekli sistem kurulumlarında hızlı ve hatasız toplu sonlandırma için önceden hazırlanmış KS kabloları arasında seçim yapmasına olanak tanır.

Sıkça Sorulan Sorular

AAB841-S00 doğru akım girişlerini işleyebilir mi?

Modül doğal olarak 1 ila 5 V DC kabul eder. 4 ila 20 mA akım girişini işlemek için, giriş terminalleri arasına hassas bir şönt direnç (genellikle 250 Ω) takarak akımı gerekli gerilim aralığına dönüştürmeniz gerekir.

Kurulum için termal hususlar nelerdir?

Modül, her 10°C için yalnızca $+0.1\%$ sıcaklık kayması gösterir. Oldukça stabil olmakla birlikte, özellikle birden fazla yüksek yoğunluklu G/Ç modülünü yakın yerleştirirken standart çalışma aralığında kalmak için kabin havalandırmasını tutarlı şekilde sağlamalısınız.

Bu modül kanal-kanal izolasyonu sağlar mı?

Hayır, AAB841-S00 izole edilmemiş bir tasarım kullanır. Yüksek ortak mod voltajları veya saha cihazları arasında önemli elektriksel gürültü içeren uygulamalarda, DCS arka planını korumak için harici sinyal izolatörleri kullanmalısınız.

Bu modül eski CENTUM CS 3000 sistemleriyle uyumlu mu?

AAB841-S00 öncelikle CENTUM VP ortamlarını destekler. Yeni modülleri sıcak takmadan veya eklemeden önce, tam yazılım sürücü uyumluluğunu sağlamak için özel Alan Kontrol İstasyonu (FCS) modelinizi ve donanım sürümünüzü mutlaka doğrulayın.