Yokogawa ANB10D-425/CU2T/NDEL CENTUM VP Çift Yedekli ESB Veri Yolu Düğüm Ünitesi

2026-04-20T00:30:06-07:00

Tür: ESB Otobüs Düğüm Ünitesi
Fiyat: 66.00

Ürün Genel Bakış

Yokogawa ANB10D-425/CU2T/NDEL , CENTUM VP dağıtık kontrol sistemi için yüksek erişilebilirlikli bir genişletme arayüzü olarak çalışır. Bu birim, çoklu G/Ç modüllerini Çevre Kontrol Ünitesi’ne (FCU) çift yedekli Genişletilmiş Seri Backplane (ESB) veri yolu üzerinden bağlayarak iletişim kesintilerinde sıfır veri kaybı sağlar. 220–240 V AC şebekeleriyle uyumlu çift yedekli güç kaynakları içerir ve sürekli çalışmayı garanti eder. Bu birimi %100 Yepyeni ve Orijinal olarak tedarik ediyoruz; önceden yüklenmiş /NDEL düğüm genişletme lisansı ve entegre /CU2T sonlandırma donanımı ile sistem entegrasyonuna hazırdır.

Parça Numarası Açılımı

Son ek ve seçenek kodları, bu özel düğümün elektriksel ve fonksiyonel mimarisini tanımlar:

ANB10D: Çift yedekli ESB veri yolu düğüm birimleri için temel model.

-4: Yüksek erişilebilirlik için çift yedekli güç kaynağı modülleri ile donatılmıştır.

2: 220 - 240 V AC güç kaynağı girişi için belirtilmiştir.

5: Patlamaya karşı korumasız ortamlar için tasarlanmış temel tip donanım.

/CU2T: Entegre S9564FA Sonlandırıcılar (2 adet) içeren Bağlayıcı Ünitesi dahil.

/NDEL: Önceden yüklenmiş Düğüm Genişletme Yazılım Lisansı içerir.

Teknik Özellikler

İletişim Arayüzü: Çift yedekli ESB Veri Yolu

Giriş Voltajı: 220 V ile 240 V AC (50/60 Hz)

Yedeklilik Mantığı: Paralel yedekli güç ve çift yol iletişim

Veri Yolu Sonlandırması: CU2T ünitesi içinde iki S9564FA sonlandırıcı içerir

G/Ç Kapasitesi: Her düğümde 8 adede kadar Yokogawa G/Ç modülünü destekler

Yazılım Entegrasyonu: Fabrikada yüklenmiş /NDEL genişletme lisansı

Montaj Standardı: 19 inç raf montajı (8U yükseklik)

Net Ağırlık: 10 kg

Mühendislik Avantajları

Kesintisiz Zincir Sonu Sonlandırması: /CU2T seçeneği, harici sonlandırma dirençlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. İki S9564FA sonlandırıcının doğrudan bağlayıcı arayüzüne entegre edilmesiyle, bu model kabin kablolamasını basitleştirir ve ESB veri yolu zincirinin son düğümünde sinyal yansımasını önler.

Yüksek Erişilebilirlikli Güç Mimarisi: İki bağımsız güç modülü, normal çalışmada elektrik yükünü paylaşır. Bir güç kaynağı arızalanırsa, kalan modül anında tüm yükü üstlenir, sistem kesintisini önler ve proses kontrol döngülerinizin bütünlüğünü korur.

Önceden Yetkilendirilmiş Sistem Ölçeklendirme: /NDEL seçeneği, düğüm genişletme için gereken yazılım lisansını içerir. Bu sayede mühendisler, devreye alma sırasında ayrı yazılım anahtarları satın alma ve etkinleştirme gecikmesi olmadan sistem kapasitesini hemen artırabilir.

Belirlenebilir Veri Toplama: Çift yedekli ESB veri yolu, G/Ç verileri için özel yüksek hızlı bir yol sağlar. Bu mimari, yüksek elektromanyetik girişim ortamlarında bile kritik proses değişkenlerinin FCU’ya tutarlı zamanlamayla ulaşmasını garanti eder.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu birimi 110V AC güç ortamında kullanabilir miyim? Hayır. "2" son eki, özellikle 220–240 V AC giriş gereksinimini belirtir. 110V kullanımı düğüm ve G/Ç modülleri için yetersiz güç sağlar. 110V sistemler için ANB10D-415 varyantını kullanmalısınız.

Bu birim ESB veri yolunda son pozisyon için uygun mudur? Evet. /CU2T seçeneği, iletişim zincirinin son düğümü için gereken entegre sonlandırıcıları (S9564FA) içerir.

ESB kablolarından biri çıkarılırsa ne olur? Sistem, ikincil ESB veri yolu üzerinden kesintisiz çalışmaya devam eder. CENTUM VP tanılama araçları "iletişim yedekliliği kaybedildi" alarmı verir, böylece bakım personeli süreci durdurmadan sorunu giderebilir.

/NDEL lisansı tüm projeyi kapsar mı? /NDEL lisansı, bu özel düğüm biriminin CENTUM VP ortamında çalışmasına izin verir. Sisteme eklenen her düğüm birimi genellikle kendi genişletme yetkilendirmesine ihtiyaç duyar.