2080-LC50-24QWB Micro850 Programlanabilir Mantık Denetleyicisi | Allen Bradley

2026-04-20T18:40:13-07:00

Tür: Programlanabilir Mantık Denetleyicisi
Fiyat: 66.00

Ürün Genel Bakış

Allen Bradley 2080-LC50-24QWB , Micro850 genişlemeye hazır kontrol sisteminin birincil işlem birimi olarak görev yapar. Micro820’den daha fazla G/Ç gerektiren bağımsız makine uygulamaları için tasarlanmış bu kontrolör, 24 adede kadar yerel G/Ç noktasını destekler ve tak-çıkar ve genişleme G/Ç modülleri aracılığıyla modüler büyümeyi kolaylaştırır. Bu birimi %100 Yepyeni ve Orijinal olarak temin ediyoruz; böylece otomasyon projeniz, tam üretici bütünlüğü ile güncel nesil donanımı kullanır.

Teknik Özellikler

2080-LC50-24QWB, çeşitli G/Ç yeteneklerini tek bir DIN rayına monte edilebilir kasada birleştirir:

Özellik | Özellikler
Üretici | Allen Bradley
Ürün Serisi | Micro850
Toplam G/Ç Sayısı | 24 Nokta
AC/DC Girişler | 14 Giriş (24V AC/DC)
Çıkış Türü | 10 Röle Çıkışı
Besleme Gerilimi | 24V DC (Aralık: 20.4–26.4V DC)
Yüksek Hızlı Sayıcılar | 4 Gömülü HSC Kanalı
Güç Tüketimi | 28 Watt
Terminal Torku | 0.6 Nm (5.3 lb-in.)
Kasa Koruma Sınıfı | IP20 Standardı
Kablo Malzemesi | 90°C (194°F) derecelendirilmiş Bakır

Mühendislik Avantajları

2080-LC50-24QWB, sistem entegratörleri ve makine üreticileri için belirli teknik avantajlar sunar:

Esnek Giriş Sinyali İşleme: 14 dahili giriş, 24V AC ve DC sinyallerini kabul eder. Bu çok yönlülük, karma sinyal alan cihazlarıyla arayüz oluştururken ara röle ihtiyacını ortadan kaldırır ve pano karmaşıklığını azaltır.

Yüksek Yük Anahtarlama: 10 röle çıkışı, transistör tabanlı çıkışlara kıyasla daha yüksek akım yüklerini yönetir. Bu, küçük motorlar ve solenoid valflerin doğrudan kontrolüne olanak tanır ve ağır sanayi uygulamaları için devre tasarımını basitleştirir.

Entegre Hareket Geri Bildirimi: Dört gömülü Yüksek Hızlı Sayıcı (HSC), enkoderlerden gelen hızlı darbe dizilerini işler. Bu donanım, özel harici yüksek hızlı modüllere gerek kalmadan hassas konumlandırma ve hız izleme sağlar.

Gelişmiş Bağlantı: Micro850 mimarisi, programlama için gömülü bir USB portu ve fabrika genelindeki ağlara sorunsuz entegrasyon için bir Ethernet portu içerir. Bu, Connected Components Workbench (CCW) yazılımı aracılığıyla uzaktan izleme ve hızlı mantık güncellemelerini kolaylaştırır.

Sıkça Sorulan Sorular

2080-LC50-24QWB hangi tür güç kaynağı gerektirir?

Ünite, 24V DC harici güç kaynağı gerektirir. Voltaj dalgalanmaları sırasında mantık sıfırlamalarını veya donanım hasarını önlemek için güç kaynağınızın 20.4V ile 26.4V DC aralığında kalmasını sağlayın.

Bu model genişleme G/Ç desteği sunuyor mu?

Evet. Micro850 serisi, kontrolörün sağ tarafına dört adede kadar 2085 genişleme G/Ç modülü ve ön yüzeye birkaç tak-çıkar modül eklemenize olanak tanır. Bu, önemli G/Ç yoğunluğu artışları sağlar ve DIN rayı alanını fazla tüketmez.

Terminal blokları için önerilen kablo kesiti nedir?

En az 90°C derecelendirilmiş katı veya çok telli bakır kablo kullanın. Terminal vidalarını 0.6 Nm (5.3 lb-in.) torkla sıkın; bu, elektriksel sürekliliği korur ve yüksek titreşimli ortamlarda ark oluşumunu önler.

Bu kontrolör Ethernet üzerinden diğer PLC’lerle iletişim kurabilir mi?

2080-LC50-24QWB, EtherNet/IP (istemci/sunucu), Modbus TCP ve sembolik adreslemeyi destekler. Bu, diğer Micro800 kontrolörleri, PanelView HMI’lar veya daha büyük Logix tabanlı sistemlerle doğrudan veri alışverişine olanak tanır.