1756-IV16 | Allen-Bradley ControlLogix Dijital DC Topraklama Giriş Modülü

2026-04-20T22:51:07-07:00

Tür: Dijital Giriş Modülü
Fiyat: 66.00

Ürün Genel Bakış

Allen-Bradley 1756-IV16 , ControlLogix platformu için yüksek yoğunluklu dijital giriş arayüzü olarak çalışır. Bu modül, 16 adet sinking giriş noktası sağlar ve kontrolcünün limit anahtarları, yakınlık sensörleri ve butonlar gibi saha cihazlarından ayrık sinyalleri algılamasına olanak tanır. 10–30V DC esnek çalışma aralığında çalışır, bu da onu geniş bir endüstriyel güç standardı yelpazesiyle uyumlu kılar. Bu modülü %100 Yepyeni durumda sunuyoruz; böylece otomasyon mimariniz için optimal sinyal algılama ve uzun vadeli şasi kararlılığı sağlanır.

Teknik Özellikler

1756-IV16, hassas ayrık veri toplama sağlamak için aşağıdaki parametreleri kullanır:

Parametre | Özellik
Giriş Sayısı | 16 Sinking Giriş
Nominal Giriş Voltajı | 12/24V DC
Çalışma Voltaj Aralığı | 10–30V DC
Giriş Gecikme Süresi | 2 ms + donanım filtre süresi
Tepe Güç Tüketimi | 60°C'de 5,41 Watt
Backplane Akımı (5V) | 110 mA
Backplane Akımı (24V) | 2 mA
Kapalı Durum Akımı (Maks) | 1,5 mA
Ağırlık | 0,19 lbs (0,09 kg)

Mühendislik Avantajları

1756-IV16, belirli elektriksel ve mekanik zorlukları ele alarak yüksek hızlı veri toplama işlemini kolaylaştırır:

Sinking Konfigürasyon Mantığı: Sinking tasarım, modülün kaynak yapan saha cihazlarından (PNP) akım almasını sağlar. Bu standart konfigürasyon, karmaşık panellerde kablolamayı basitleştirir ve modern endüstriyel sensör çıkışlarının çoğuyla uyumludur.

Özelleştirilebilir Sinyal Filtreleme: Kullanıcılar, mekanik anahtarlardan kaynaklanan elektriksel gürültü ve "kontak sıçraması"nı ortadan kaldırmak için giriş filtre sürelerini ayarlayabilir. Bu yazılım tabanlı filtreleme, yüksek EMI ortamlarında bile CPU'nun temiz, sıçramasız sinyaller almasını sağlar.

Termal Yönetim: Modül, maksimum çalışmada sadece 5,41 Watt güç harcar. Bu düşük ısıl etki, ControlLogix şasisinde ısı birikimini önler ve bitişik işlemciler ile iletişim modüllerini ısı kaynaklı arızalardan korur.

Hızlı Tanılama Tepkisi: 2 ms donanım gecikmesi, kontrolcünün saha değişikliklerine neredeyse anında tepki vermesini sağlar. Bu hız, güvenlik kilitleri ve milisaniye doğruluğunun üretim kalitesini etkilediği yüksek hızlı sayım uygulamaları için kritik öneme sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

1756-IV16 için ayrı bir Çıkarılabilir Terminal Bloğu (RTB) gerekiyor mu?

Evet. Modüle saha kablolarını bağlamak için 1756-TBNH veya 1756-TBSH terminal bloğunu ayrı olarak satın almanız gerekir. RTB'nin tam oturduğundan emin olun, böylece güvenli bir elektrik bağlantısı sağlanır.

Bu sinking modül ile sourcing modül arasındaki fark nedir?

1756-IV16 bir "Sinking" modüldür, yani saha cihazınızdan gelen akım için toprağa (COM) bir yol sağlar. Sensörleriniz "Sinking" (NPN) ise genellikle "Sourcing" modül kullanmanız gerekir.

Bu, orijinal ve yepyeni bir Allen-Bradley parçası mı?

Evet. Sadece %100 Yepyeni ve orijinal fabrika koşullarında ürünler sunuyoruz. Yeni modüller, dahili optoizolatörlerin ve devrelerin önceki elektriksel strese maruz kalmadan tam servis ömrüne sahip olmasını garanti eder.

Bu modülü şasi açıkken sıcak değişim yapabilir miyim?

ControlLogix platformu Güç Altında Çıkarma ve Takma (RIUP) desteği sunar. Modülü sistemi kapatmadan değiştirebilirsiniz, ancak değişim sırasında kazara makine hareketini önlemek için tesisin güvenlik protokollerine her zaman uyun.