Allen Bradley 1794-CJC2 FLEX I/O Soğuk Bağlantı Kompanzasyon Kiti

2026-04-20T19:20:24-07:00

Tür: Tazminat Kiti
Fiyat: 66.00

Ürün Genel Bakış

Allen Bradley 1794-CJC2 , FLEX I/O platformunda doğru termokupl ölçümleri için gerekli kritik termal referansı sağlar. Bu kit, termokupl giriş modülünün terminal tabanına doğrudan takılan iki yüksek hassasiyetli Soğuk Bağlantı Kompanzasyon (CJC) termistöründen oluşur. Terminal bloğundaki farklı metallerin birleşiminden kaynaklanan ölçüm hatalarını ortadan kaldırarak PLC’nin gerçek bir sıcaklık ölçümü almasını sağlar. Bu kiti %100 Yepyeni ve Orijinal olarak temin ediyoruz, böylece proses kontrol döngüleriniz fabrika kalibrasyonlu doğruluğunu korur.

Teknik Özellikler

1794-CJC2 kiti, sıcaklık verilerini stabilize etmek için özel termistör teknolojisi kullanır:

Özellik | Özellikler
Üretici | Allen Bradley
Ürün Serisi | FLEX I/O (1794)
Uyumlu Aileler | 1794 FLEX, FLEX EX, FLEX XT
Modül Uyumluluğu | 1794-IRT8, 1794-IT8, 1794-IT8I
Sensör Türü | Hassas Termistör
Kit Adedi | Kit Başına 2 Sensör
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -20°C ile +70°C (-4°F ile 158°F)
Bağıl Nem | %5 ile %95 (Yoğuşmasız)
Giriş Koruması | IP20
Montaj | Terminal Tabanına Entegre

Mühendislik Avantajları

1794-CJC2 kiti, karmaşık dağıtık I/O ortamlarında termal izlemeyi optimize eder:

Donanım Tabanlı Hata Düzeltme: Bu sensörler, termokupl kablolarının bağlandığı terminal vidalarının tam sıcaklığını ölçer. Bu veri, giriş modülünün ortam termal voltajını matematiksel olarak çıkarmasını sağlar ve sadece gerçek proses sıcaklığı kalır.

Dayanıklı Çevresel Dayanıklılık: Sensörler, -20°C ile +70°C arasında geniş bir sıcaklık aralığında güvenilir şekilde çalışır. Bu, kiti fırınların yakınındaki veya iklimlendirilmemiş dış muhafazalarda bulunan uzak I/O panoları için uygun kılar.

Kesintisiz Terminal Entegrasyonu: Tasarım, sensörlerin 1794-TBN veya 1794-TB3 terminal tabanlarına hızlıca takılmasına olanak tanır. Sensörler, yüksek titreşimli makine çalışması sırasında yanlış yer değiştirmeyi önleyen belirlenmiş yuvalara sağlam şekilde oturur.

Aşırı Ortamlar İçin Destek: FLEX XT (Genişletilmiş Sıcaklık) ve FLEX EX (Tehlikeli Alan) modülleri ile uyumluluk, kritik sıcaklık güvenlik kilitlerinin en zorlu endüstriyel sektörlerde doğru çalışmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Tek bir 8 kanallı modül için kaç adet 1794-CJC2 kiti gerekir?

Her 1794-CJC2 kiti iki sensör içerir. Her termokupl modülü için tam olarak bir kit (iki sensör) gerekir. Genellikle, tüm giriş kanalları için dengeli bir termal referans sağlamak amacıyla terminal tabanının her iki tarafına birer sensör takılır.

Bu kit PLC’ye ayrı kablolama gerektirir mi?

Hayır. 1794-CJC2 sensörleri, 1794 terminal tabanındaki özel terminallere doğrudan bağlanır. I/O modülü, termistör direncini arka plan bağlantısı üzerinden otomatik olarak algılar; ek saha kablolaması veya harici güç gerektirmez.

1794-CJC2’yi başka I/O markalarıyla kullanabilir miyim?

Hayır. Bu kit, yalnızca Allen Bradley FLEX I/O termokupl modülleri için özel olarak tasarlanmış bir form faktörü ve direnç eğrisi içerir. Üçüncü taraf sensörlerin kullanımı önemli sıcaklık sapmalarına veya modül tanılama hatalarına yol açar.

Bir CJC sensörü arızalanır veya eksik olursa ne olur?

Termokupl modülü açık devreyi algılar ve kontrolörde "CJC Açık" hatası verir. Bu sensörler olmadan modül gerekli soğuk bağlantı kompanzasyonunu yapamaz ve kontrol kabini içindeki ortam sıcaklığı değiştikçe sıcaklık ölçümleriniz önemli ölçüde sapar.