Allen Bradley 1791D-16B0X CompactBlock I/O DeviceNet Ayrık Giriş Modülü

2026-04-28T00:20:06-07:00

Tür: Ayrık Giriş Modülü
Fiyat: 66.00

Ürün Genel Bakış

Allen Bradley 1791D-16B0X , DeviceNet üzerinden dağıtılmış kontrol için yüksek yoğunluklu, yer tasarruflu bir çözüm sunan CompactBlock I/O serisine aittir. Bu ayrık giriş modülü, limit anahtarları, yakınlık sensörleri ve butonlar gibi 24V DC saha cihazlarıyla arayüz oluşturmak üzere tasarlanmış 16 adet sinking tipi giriş noktasına sahiptir. I/O'yu saha cihazlarına daha yakın konumlandırarak, bu modül kablolama maliyetlerini azaltır ve karmaşık otomasyon hücrelerinde arıza tespitini kolaylaştırır. Ağınızın en yüksek iletişim bütünlüğü ve mantık doğruluğunu koruması için bu birimi %100 Yepyeni ve Orijinal durumda temin ediyoruz.

Teknik Özellikler

1791D-16B0X, dijital sinyalleri aşağıdaki parametreler kapsamında işlemek için yüksek hızlı devreler kullanır:

Özellik | Özellikler
Üretici | Allen Bradley (Rockwell Automation)
Blok Başına Girişler | 16 Nokta
Giriş Tipi | Sinking (24V DC Nominal)
Gerilim Aralığı | 10–30V DC
Açık Durum Gerilimi | Minimum 10V DC
Kapalı Durum Gerilimi | Maksimum 5V DC
Açık Durum Akımı | Maksimum 11.0mA @ 30V; Minimum 2.0mA @ 10V
I/O Değişim Modları | Poll, Döngüsel, Durum Değişikliği (CoS)
Korumalı Sınıf | IEC IP20
İletişim Hızı | 125Kbps, 250Kbps, 500Kbps (Otomatik algılama)
Ağırlık | 0.56 lbs (0.26 kg)

Mühendislik Avantajları

1791D-16B0X, dağıtılmış DeviceNet mimarilerinde kritik entegrasyon zorluklarını çözer:

Yüksek Yoğunluklu Kompakt Tasarım: CompactBlock tasarımı, 16 kanalı küçük bir form faktöründe entegre eder; bu sayede sığ muhafazalara veya kabin alanının kısıtlı olduğu makine çerçevelerine doğrudan montaj imkanı sağlar.

Optimum Veri Verimliliği: Bu modül "Durum Değişikliği" (CoS) veri alışverişini destekler. Her noktayı sürekli sorgulamak yerine, giriş gerçekten değiştiğinde kontrolöre güncelleme gönderir. Bu teknik özellik, ağ trafiğini azaltır ve diğer kritik DeviceNet trafiği için bant genişliği açar.

Kapsamlı Görsel Tanılama: Üç farklı LED seviyesi anlık donanım durumunu gösterir. Mod/Net LED'leri ağ sağlığını izler, Logic LED modül içi durumu takip eder ve sarı I/O LED'leri hangi saha cihazının aktif olduğunu tam olarak göstererek arıza tespit süresini önemli ölçüde kısaltır.

Çok Yönlü Medya Desteği: Donanım, Hem Thick hem de Flat DeviceNet medyalarını destekler. 125Kbps hızda 500 metreye kadar güvenilir iletişim sağlar, bu da mühendislerin büyük ölçekli tesis düzenlemelerinde maksimum esneklik elde etmesini sağlar.

Dayanıklı Giriş Filtreleme: Devre, geniş bir giriş aralığını (10-30V DC) destekler ve hassas kapalı durum akımı eşiklerine (1.5mA) sahiptir. Bu, uzun kablo hatlarından veya yüksek empedanslı sensörlerden kaynaklanan "hayalet" sinyallerin önüne geçer.

Sıkça Sorulan Sorular

1791D-16B0X için DeviceNet Düğüm Adresini nasıl ayarlarım?

Düğüm adresini (MAC ID) ve iletişim hızını modül üzerindeki donanım anahtarlarıyla veya RSNetWorx for DeviceNet gibi yazılım devreye alma araçlarıyla ayarlarsınız.

Sinking ve Sourcing girişler arasındaki fark nedir?

1791D-16B0X bir sinking modüldür, yani giriş noktası saha cihazından akımı ortak noktaya "çekmektedir". Bu modülü, pozitif beslemeye bağlı sourcing (PNP) sensörler veya kuru kontak anahtarlarla eşleştirmeniz gerekir.

Bu modül analog sinyalleri destekliyor mu?

Hayır. 1791D-16B0X sadece ayrık (dijital) giriş modülüdür. Sadece AÇIK/KAPALI sinyalleri işler. Analog gereksinimler için özel 1791D analog blok seçmelisiniz.

Ürünün Yepyeni olduğundan nasıl emin olabilirim?

1791D-16B0X'in %100 Yepyeni olduğunu garanti ediyoruz. Her birim, orijinal Allen Bradley fabrika mühürlü kutusunda, orijinal UPC (612598185733) ve üretici tarafından uygulanan kalite kontrol etiketleriyle birlikte gönderilir.