Модуль аналогового комбинированного ввода/вывода Allen Bradley 1746-FIO4I SLC 500

2026-04-27T22:50:27-07:00

Type: Аналоговый модуль ввода-вывода
Price: 66.00

Обзор продукта

Модуль Allen Bradley 1746-FIO4I представляет собой высокоскоростной аналоговый комбинированный модуль, разработанный специально для платформы SLC 500. Этот модуль с одним слотом объединяет два многодиапазонных входа и два выходных тока в одном компактном устройстве, максимально эффективно используя пространство в стойке. Он обрабатывает как напряжение (0-10 В постоянного тока), так и ток (0-20 мА), обеспечивая универсальность, необходимую для ПИД-регулирования, мониторинга расхода и позиционирования клапанов. Мы поставляем этот модуль в 100% новом и оригинальном состоянии, гарантируя максимальную производительность для ваших устаревших или модульных систем SLC.

Технические характеристики

1746-FIO4I обеспечивает быструю обработку данных и высокое разрешение сигнала:

Характеристика | Спецификация
Производитель | Allen Bradley (Rockwell Automation)
Линейка продуктов | SLC 500
Тип модуля | Аналоговый комбинированный (2 входа / 2 выхода)
Входные сигналы | 0-10 В постоянного тока; 0-20 мА
Выходные сигналы | Два (2) 0-20 мА
Разрешение | 12 бит на входе / 14 бит на выходе
Метод преобразования | Метод последовательного приближения
Время обновления | 512 микросекунд
Ток шины | 55 мА при 5 В / 150 мА при 24 В
Полоса пропускания | 7 кГц
Вес | 0,37 кг (0,81 фунта)

Преимущества для инженеров

1746-FIO4I предлагает технические решения для сложных условий управления процессами:

Высокоскоростное преобразование данных: модуль использует метод последовательного приближения для достижения времени обновления 512 микросекунд. Такая быстрая обработка обеспечивает точность в реальном времени для приложений с высокоскоростным управлением движением или давлением, где важна каждая миллисекунда.

Высокое качество сигнала: время захвата и удержания 1,5 мкс фиксирует переходные аналоговые значения до преобразования. Это исключает искажения данных и гарантирует, что ЦПУ получает точное представление сигнала с объекта, даже в условиях изменяющихся параметров процесса.

Оптимальная плотность установки в стойке: объединяя функции входа и выхода в одном слоте, 1746-FIO4I освобождает ценные слоты шасси для других коммуникационных или цифровых модулей. Это уменьшает общий размер аппаратного комплекса вашей системы SLC 500.

Высокая помехозащищённость: полоса пропускания 7 кГц специально настроена для фильтрации промышленных электрических помех. Это обеспечивает стабильность и отсутствие дрожания 12-битных входных и 14-битных выходных сигналов, даже если кабели проходят рядом с высоковольтными линиями электродвигателей.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать одновременно входы напряжения и тока?

Да. 1746-FIO4I позволяет настраивать два входа независимо. Вы можете контролировать сигнал 0-10 В постоянного тока на одном канале и сигнал 0-20 мА на другом, обеспечивая максимальную гибкость для различных датчиков.

Совместим ли этот модуль с процессорами SLC 5/01 и 5/02?

1746-FIO4I работает с фиксированными, модульными и удалёнными системами ввода-вывода SLC 500. Однако проверьте набор команд вашего конкретного процессора, чтобы убедиться, что он поддерживает расширенную обработку аналоговых данных, необходимую для этого комбинированного модуля.

В каком состоянии поставляется этот модуль 1746-FIO4I?

Мы предлагаем этот продукт в 100% новом оригинальном состоянии. Он поставляется в оригинальной заводской упаковке Allen Bradley с оригинальным UPC (662468523400) и заводской документацией.

Требуется ли для этого модуля внешний источник питания?

Модуль потребляет 150 мА от 24 В постоянного тока шины. Убедитесь, что ваш блок питания SLC (например, 1746-P1 или P2) имеет достаточную оставшуюся мощность для поддержки этой нагрузки вместе с другими установленными модулями.