1715-TASOF8 Резервный модуль аналогового выхода на 8 каналов | Allen Bradley

2026-04-27T23:11:21-07:00

Type: Модуль аналогового выхода
Price: 66.00

Обзор продукта

Allen Bradley 1715-TASOF8 представляет собой высоконадежный 8-канальный модуль аналогового выхода, специально разработанный для платформы 1715 Redundant I/O. Этот модуль обеспечивает критически важные управляющие сигналы (0–24 мА) для полевых устройств, таких как позиционеры клапанов и исполнительные механизмы, в приложениях, требующих непрерывной работы. Он поддерживает отказоустойчивые конфигурации, позволяя системе сохранять управление даже во время аппаратных переключений. Мы поставляем этот блок 100% новым и оригинальным, гарантируя точность работы ваших систем безопасности и критически важных контуров управления, сертифицированную производителем.

Технические характеристики

1715-TASOF8 работает с следующими электрическими и физическими параметрами:

Характеристика | Спецификация
Производитель | Allen Bradley (Rockwell Automation)
Количество каналов | 8 каналов
Диапазон выхода | 0–24 мА на канал
Питание полевого контура | 18–32 В постоянного тока
Потребляемая мощность системы | 3,6 W (максимум)
Изоляционное напряжение | 50 В (непрерывно) базовая изоляция
Тип диэлектрического испытания | 500 В переменного тока в течение 60 секунд
Размер проводки | 22–16 AWG (0,33–1,5 мм²)
Вес | 0,26 кг (0,57 фунта)
Размеры (Ш x В) | 8,4 см x 13,2 см

Преимущества для инженеров

1715-TASOF8 решает сложные задачи доступности и помех в тяжелой промышленности:

Архитектура с высокой доступностью: Этот модуль интегрируется в резервную шину 1715, позволяя заменять его «на горячую» без прерывания полевого сигнала. Это исключает простой в непрерывных процессах, таких как нефтегазовая или химическая промышленность.

Расширенный диапазон выхода: Возможность 0–24 мА обеспечивает дополнительный запас по сравнению со стандартным диапазоном 4–20 мА. Это позволяет контроллеру создавать сигналы за пределами диапазона для диагностических целей или специализированной калибровки клапанов.

Оптимальное тепловое управление: Низкое потребление энергии (всего 0,64 W на полевой контур) предотвращает нагрев в шкафах высокой плотности. Такая конструкция продлевает срок службы модуля и предотвращает тепловой дрейф сигнала в условиях высокой температуры окружающей среды.

Улучшенная защита от электромагнитных помех: Модуль требует экранированных сигнальных портов (категория проводки 2), что эффективно изолирует чувствительные аналоговые управляющие сигналы от электромагнитных помех, создаваемых рядом расположенными частотными преобразователями и высоковольтными двигателями.

Часто задаваемые вопросы

Поддерживает ли этот модуль резервные конфигурации?

Да. 1715-TASOF8 специально разработан для системы резервного ввода-вывода 1715. При установке в паре на резервной адаптерной базе он обеспечивает непрерывность аналогового выходного сигнала в случае отказа одного из модулей.

Какой тип провода следует использовать для установки?

Всегда используйте экранированный медный провод с температурным рейтингом не менее 85 °C (185°F). Для оптимальной целостности сигнала и соответствия категории проводки модуля используйте экранированный кабель сечением 22–16 AWG, сплошной или многожильный.

Есть ли изоляция между отдельными выходными каналами?

1715-TASOF8 обеспечивает непрерывную изоляцию 50 В между портами ввода-вывода и задней панелью. Однако изоляции между отдельными портами на одном модуле нет, поэтому необходимо обеспечить совместимость общих опорных точек полевых устройств.

Как подтвердить статус «Новый» этого устройства?

Мы поставляем каждый 1715-TASOF8 в оригинальной заводской упаковке. Каждый блок имеет подлинный серийный номер Allen Bradley и неповрежденные заводские пломбы, что гарантирует, что оборудование никогда ранее не устанавливалось и не подвергалось восстановлению.