Allen Bradley 1794-IE8XOE4 FLEX I/O аналоговый модуль с 8 входами и 4 выходами

2026-04-20T18:16:55-07:00

Type: Аналоговый модуль ввода-вывода
Price: 66.00

Обзор продукта

Allen Bradley 1794-IE8XOE4 выступает в роли компонента расширения с высокой плотностью аналоговых сигналов в платформе FLEX I/O. Этот модуль объединяет восемь аналоговых входов и четыре аналоговых выхода в одном компактном корпусе, значительно сокращая требования к месту на DIN-рейке. Он обрабатывает критически важные сигналы 4–20 мА для прямого подключения датчиков и исполнительных механизмов к архитектуре ПЛК. Мы предлагаем этот продукт как 100% новый и оригинальный, обеспечивая максимальное время безотказной работы вашей системы управления.

Технические характеристики

1794-IE8XOE4 обеспечивает точное преобразование сигналов для сложных промышленных контуров:

Характеристика | Спецификация
Входные каналы | 8 однополярных
Выходные каналы | 4 однополярных
Диапазон сигналов | 4–20 мА (настраиваемый)
Номинальное напряжение питания | 24 В постоянного тока
Диапазон напряжения | 10,5 В DC – 31,2 В DC
Разрешающая способность | 12 бит
Крепление | DIN-рейка / монтаж на панель
Рабочая температура | -20°C до 60°C (-4°F до 140°F)
Расположение модуля | Терминальная база (1794-TB2, -TB3, -TB3S)

Преимущества для инженеров

1794-IE8XOE4 решает несколько распространённых инженерных проблем в распределённом управлении:

Оптимизация занимаемой площади: Объединяя функции входов и выходов, этот модуль устраняет необходимость в двух отдельных картах ввода-вывода. Такая консолидация оборудования экономит до 50% горизонтального пространства на терминальной базе.

Снижение сложности проводки: Конструкция FLEX I/O позволяет подключать терминальную базу до установки модуля. 1794-IE8XOE4 вставляется непосредственно в базу, что упрощает обслуживание и предотвращает ошибки при замене оборудования.

Термостойкость: В отличие от стандартной коммерческой электроники, этот модуль сохраняет точность сигналов в расширенном температурном диапазоне от -20°C до 60°C. Он надёжно работает в неотапливаемых шкафах и в суровых уличных условиях.

Возможность горячей замены: Модуль поддерживает извлечение и установку под напряжением (RIUP). Это позволяет техникам заменять устройство без отключения всей шины, обеспечивая непрерывность технологического процесса.

Часто задаваемые вопросы

С какими терминальными базами совместим 1794-IE8XOE4?

Этот модуль требует терминальную базу 1794-TB2, 1794-TB3 или 1794-TB3S. Особенно рекомендуется TB3S для условий с высокой вибрацией, так как она оснащена клеммами с пружинным зажимом, которые предотвращают ослабление контактов со временем.

Поддерживает ли модуль сигналы напряжения (0-10 В)?

Хотя основное применение — токовые петли 4-20 мА для максимальной помехозащищённости на больших расстояниях, 1794-IE8XOE4 поддерживает определённые конфигурации. Всегда проверяйте параметры масштабирования в RSLogix 5000/Studio 5000, чтобы они соответствовали подключённому полевому устройству.

Как модуль реагирует на потерю внешнего питания 24 В DC?

Модуль контролирует состояние питания 24 В DC. Если внешнее питание падает ниже необходимого порога, модуль сигнализирует об ошибке диагностики контроллеру, а выходы обычно переходят в заданное «безопасное состояние» (например, 0 мА или удержание последнего состояния).

В чём преимущество 12-битного разрешения для этой модели?

12-битное разрешение обеспечивает 4096 дискретных уровней в пределах диапазона сигнала. Такая точность позволяет системе управления обнаруживать малейшие изменения давления, расхода или температуры, что важно для высокоточной настройки ПИД-регуляторов.