Yokogawa AAB841-S00 Модуль аналогового ввода/вывода CENTUM VP

2026-04-20T00:53:25-07:00

Vendor: Yokogawa
Type: Аналоговый модуль ввода-вывода
Price: 66.00

Обзор продукта

Модуль Yokogawa AAB841-S00 представляет собой высокоплотный аналоговый модуль ввода/вывода, специально разработанный для распределённой системы управления CENTUM VP. Этот модуль экономит место в стойке, объединяя 8 входных и 8 выходных каналов в одном устройстве. Он обрабатывает входные напряжения постоянного тока от 1 до 5 В и одновременно обеспечивает выходной ток постоянного тока от 4 до 20 мА для управления полевыми приборами. Мы поставляем этот модуль как 100% новый и оригинальный заводской товар, чтобы гарантировать максимальную целостность системы.

Расшифровка номера детали

Код модели AAB841-S00 соответствует стандартной модульной идентификации Yokogawa:

AAB841: Аналоговый модуль ввода/вывода (8 входных / 8 выходных каналов)

-S: Стандартная конфигурация

0: Всегда 0 (фиксировано)

0: Базовые функциональные требования программного обеспечения

Технические характеристики

Этот модуль обеспечивает высокоточную обработку сигналов со следующими техническими параметрами:

Параметр | Характеристика
Каналы | 8 входных / 8 выходных
Диапазон входного сигнала | 1–5 В постоянного тока
Диапазон выходного сигнала | 4–20 мА постоянного тока
Точность входа | ±4 мВ
Точность выхода | ±48 мкА
Время отклика на входной ступенчатый сигнал | 100 мс
Время отклика на выходной ступенчатый сигнал | 40 мс
Потребляемая мощность | 310 мА (5 В постоянного тока) / 250 мА (24 В постоянного тока)
Изоляция | Без изоляции
Метод подключения | Клеммы с прижимом или кабели KS
Вес | 0,3 кг

Преимущества для инженеров

Компактный гибридный дизайн: Объединяя функции ввода и вывода в одном модуле весом 0,3 кг, AAB841-S00 сокращает количество необходимых слотов в узле. Это уменьшение занимаемого места особенно важно на морских платформах или в контейнерных пунктах управления, где пространство шкафа ограничено.

Защита входа с высоким сопротивлением: В рабочем состоянии входное напряжение имеет сопротивление ≥1 МОм. Это высокое сопротивление предотвращает нагрузку сигнала, обеспечивая точное считывание переменной процесса без искажения исходного сигнала.

Быстрое выполнение управляющей петли: С временем отклика выхода 40 мс и входа 100 мс этот модуль поддерживает быстро реагирующие управляющие петли. Он обеспечивает быструю реакцию DCS на нарушения процесса, поддерживая стабильность в условиях высокого давления или большого потока.

Гибкость подключения полевых проводов: Модуль поддерживает как клеммы с прижимом, так и интерфейсы кабелей KS. Эта гибкость позволяет инженерам выбирать между прямым точечным подключением для упрощённого обслуживания или готовыми кабелями KS для быстрого и безошибочного массового подключения при масштабных установках.

Часто задаваемые вопросы

Может ли AAB841-S00 работать с входами постоянного тока?

Модуль изначально принимает напряжение постоянного тока от 1 до 5 В. Для обработки входного тока 4–20 мА необходимо установить прецизионный шунтирующий резистор (обычно 250 Ом) между входными клеммами, чтобы преобразовать ток в требуемый диапазон напряжения.

Какие тепловые требования при установке?

Модуль имеет температурный дрейф всего +0,1% на каждые 10°C. Несмотря на высокую стабильность, рекомендуется поддерживать постоянную вентиляцию шкафа, особенно при установке нескольких высокоплотных модулей ввода/вывода вблизи друг друга, чтобы оставаться в пределах стандартного рабочего диапазона.

Обеспечивает ли модуль изоляцию между каналами?

Нет, AAB841-S00 выполнен без изоляции. Для приложений с высоким уровнем общих помех или значительным электрическим шумом между полевыми устройствами следует использовать внешние изоляторы сигналов для защиты шины DCS.

Совместим ли этот модуль со старыми системами CENTUM CS 3000?

AAB841-S00 в первую очередь предназначен для среды CENTUM VP. Всегда проверяйте модель и версию прошивки вашей станции управления (FCS), чтобы обеспечить полную совместимость драйверов перед горячей заменой или добавлением новых модулей.