1756-IV16 | Модуль цифрового входа с отрицательным логическим уровнем постоянного тока Allen-Bradley ControlLogix

2026-04-20T22:51:07-07:00

Type: Модуль цифрового ввода
Price: 66.00

Обзор продукта

Allen-Bradley 1756-IV16 выступает в роли интерфейса цифрового ввода с высокой плотностью для платформы ControlLogix. Этот модуль обеспечивает 16 входов с функцией sinking, позволяя контроллеру обнаруживать дискретные сигналы от полевых устройств, таких как концевые выключатели, датчики приближения и кнопки. Он работает в гибком диапазоне напряжения 10–30 В постоянного тока, что делает его совместимым с широким спектром промышленных стандартов питания. Мы поставляем этот модуль в 100% новом состоянии, гарантируя оптимальное обнаружение сигналов и долгосрочную стабильность шасси для вашей автоматизационной архитектуры.

Технические характеристики

1756-IV16 использует следующие параметры для обеспечения точного сбора дискретных данных:

Параметр | Характеристика
Количество входов | 16 входов sinking
Номинальное входное напряжение | 12/24 В постоянного тока
Диапазон рабочего напряжения | 10–30 В постоянного тока
Время задержки входа | 2 мс + время аппаратного фильтра
Максимальная рассеиваемая мощность | 5,41 Вт при 60°C
Ток шины (5 В) | 110 мА
Ток шины (24 В) | 2 мА
Максимальный ток в выключенном состоянии | 1,5 мА
Вес | 0,19 фунта (0,09 кг)

Преимущества для инженеров

1756-IV16 упрощает высокоскоростной сбор данных, решая конкретные электрические и механические задачи:

Логика конфигурации sinking: конструкция sinking позволяет модулю принимать ток от источников поля (PNP). Эта стандартная конфигурация упрощает проводку в сложных щитах и соответствует большинству современных промышленных выходов датчиков.

Настраиваемая фильтрация сигналов: пользователи могут регулировать время фильтрации входов для устранения электрических помех и «дребезга контактов» механических переключателей. Эта программно определяемая фильтрация обеспечивает процессору получение чистых, стабилизированных сигналов даже в условиях высокого электромагнитного воздействия.

Тепловое управление: модуль рассеивает всего 5,41 Вт при пиковых нагрузках. Этот низкий тепловой след предотвращает накопление тепла внутри шасси ControlLogix, защищая соседние процессоры и коммуникационные модули от отказов, вызванных перегревом.

Быстрый диагностический отклик: задержка аппаратного уровня в 2 мс обеспечивает почти мгновенную реакцию контроллера на изменения в поле. Эта скорость критична для защитных блокировок и высокоскоростного подсчёта, где точность в миллисекундах влияет на качество производства.

Часто задаваемые вопросы

Требуется ли для 1756-IV16 отдельный съемный клеммный блок (RTB)?

Да. Для подключения полевой проводки к модулю необходимо отдельно приобрести клеммный блок 1756-TBNH или 1756-TBSH. Убедитесь, что RTB полностью установлен для обеспечения надежного электрического соединения.

В чем разница между модулем sinking и sourcing?

1756-IV16 — это модуль «sinking», то есть он обеспечивает путь к земле (COM) для тока, поступающего от вашего полевого устройства. Если ваши датчики являются «sinking» (NPN), обычно требуется модуль «sourcing».

Это оригинальная новая деталь Allen-Bradley?

Да. Мы поставляем только 100% новые устройства в оригинальном заводском состоянии. Новые модули гарантируют, что внутренние оптоизоляторы и схемы имеют полный срок службы без предыдущих электрических нагрузок.

Можно ли менять этот модуль на горячую при включённом шасси?

Платформа ControlLogix поддерживает снятие и установку модулей под напряжением (RIUP). Хотя вы можете заменить модуль без отключения системы, всегда соблюдайте правила безопасности на предприятии, чтобы избежать случайного запуска оборудования во время замены.