1769-ASCII | Специализированный коммуникационный модуль Allen Bradley CompactLogix

2026-04-20T19:16:54-07:00

Type: Коммуникационный модуль
Price: 66.00

Обзор продукта

Allen Bradley 1769-ASCII служит специализированным коммуникационным мостом для платформы CompactLogix. Этот модуль позволяет системам ПЛК напрямую взаимодействовать с последовательными устройствами на базе ASCII, такими как сканеры штрих-кодов, весы, принтеры и сенсоры зрения. Он самостоятельно обрабатывает сложные символьные строки и протоколы рукопожатия, снимая нагрузку с центрального процессора основного контроллера. Мы поставляем этот блок 100% новым и оригинальным, обеспечивая беспроблемную последовательную интеграцию для ваших задач автоматизированного сбора данных.

Технические характеристики

1769-ASCII обеспечивает гибкое последовательное подключение благодаря следующим аппаратным параметрам:

Характеристика | Технические данные
Производитель | Allen Bradley
Линейка продуктов | CompactLogix
Тип модуля | Интерфейс ASCII связи
Последовательные каналы | 2 полнодуплексных (RS-232, RS-422); 2 полудуплексных (RS-485)
Потребляемая мощность | 425 мА при 5 В постоянного тока
Изоляционное напряжение | 30 В непрерывно
Входные/конфигурационные слова | 108 входных слов / 31 конфигурационное слово
Аппаратное рукопожатие | Поддержка RTS/CTS
Рабочая температура | 0 до 62 °C (32 до 140 °F)
Тепловыделение | 2,13 Вт (максимум)
Рейтинг расстояния | 4 (расстояние до источника питания)

Преимущества для инженеров

1769-ASCII решает конкретные технические задачи в промышленной последовательной связи:

Независимость протокола: модуль обрабатывает необработанные ASCII-потоки данных, позволяя инженерам создавать собственную логику разбора для нестандартных последовательных устройств. Это исключает необходимость использования внешних конвертеров протоколов сторонних производителей.

Надёжное рукопожатие: встроенное аппаратное рукопожатие RTS/CTS управляет потоком данных между ПЛК и периферией. Это предотвращает переполнение буфера и потерю данных при высокоскоростной передаче или при работе с устройствами с медленным откликом.

Поддержка нескольких стандартов: один модуль поддерживает электрические интерфейсы RS-232, RS-422 и RS-485. Такая универсальность позволяет использовать одну запасную часть для различных полевых применений — от коротких точка-точка соединений до длинных многоточечных сетей.

Диагностическая прозрачность: модуль сообщает о статусе в реальном времени, включая переполнение TX/RX FIFO и ошибки чётности. Эти диагностические данные позволяют обслуживающему персоналу быстро выявлять проблемы с проводкой или несоответствия скорости передачи без использования сложных анализаторов последовательного порта.

Часто задаваемые вопросы

Сколько модулей 1769-ASCII можно установить в один шкаф CompactLogix?

Рейтинг расстояния до источника питания для этого модуля — 4. Вы должны устанавливать 1769-ASCII не дальше чем в четырёх слотах от блока питания 1769, чтобы обеспечить достаточный ток по шине. Всегда рассчитывайте общий ток нагрузки шины, чтобы избежать нестабильности системы.

Какой кабель использовать для конфигураций RS-485?

Рекомендуем экранированный витой парный кабель Belden 8761. Надёжное экранирование защищает последовательные сигналы 3…25 В постоянного тока от электромагнитных помех (EMI), часто встречающихся в промышленных условиях рядом с мощными электродвигателями.

Поддерживает ли этот модуль Modbus RTU?

1769-ASCII предназначен для работы с общими ASCII-строками. Хотя технически можно написать лестничную логику для обработки кадров Modbus RTU, модули 1769-SM2 или специализированные модули ProSoft обычно обеспечивают более эффективное решение для протоколов Modbus.

Как модуль обрабатывает большие пакеты данных?

Модуль использует 108 входных слов для буферизации входящих символьных строк. Каждой передаче данных присваивается уникальный идентификатор транзакции (0–255), что позволяет контроллеру синхронизировать и проверять каждое сообщение, полученное от последовательного устройства.