1734-OB2EP | Allen-Bradley POINT I/O Цифровой модуль выходов с защитой и источником постоянного тока

2026-04-20T23:10:13-07:00

Type: Модуль цифрового вывода
Price: 66.00

Обзор продукта

Allen-Bradley 1734-OB2EP является высокопроизводительным цифровым выходным интерфейсом в семействе POINT I/O. Этот модуль обеспечивает два канала источника выходного сигнала на 24 В постоянного тока, позволяя ПЛК управлять полевыми исполнительными механизмами, соленоидами и пускателями двигателей. В отличие от стандартных модулей, обозначение "EP" указывает на расширенную электронную защиту, которая защищает оборудование от коротких замыканий и перегрузок по току. Мы поставляем этот блок в 100% совершенно новом состоянии, гарантируя максимальную электрическую надежность и мгновенную интеграцию в вашу распределённую архитектуру I/O.

Технические характеристики

Тип модуля: Цифровой модуль источника постоянного тока

Выходные каналы: 2 точки

Номинальное выходное напряжение: 24 В постоянного тока

Максимальный выходной ток: 4 ампера на модуль

Ток POINTBus: 75 мА

Электронная защита: Встроенная защита от короткого замыкания и перегрузки

Потребляемая мощность: 3,4 Вт

Тепловыделение: 11,6 БТЕ/час

Вес устройства: 0,13 фунта (0,06 кг)

Преимущества для инженеров

1734-OB2EP решает важные эксплуатационные задачи, сочетая компактные размеры с интеллектуальным управлением питанием:

Высококлассная защита цепей: Механизм электронной защиты контролирует состояние нагрузки в реальном времени. Он обнаруживает короткие замыкания или чрезмерные токи и мгновенно отключает повреждённый канал, предотвращая необратимые повреждения модуля и снижая риск возгорания на стороне управления.

Высокая плотность тока: Несмотря на компактные размеры, модуль способен управлять током до 4 ампер. Эта высокая мощность позволяет инженерам напрямую подключать более крупные нагрузки без необходимости в промежуточных реле, что экономит значительное пространство в шкафу и снижает затраты на оборудование.

Эффективное тепловое управление: Модуль ограничивает тепловыделение до 11,6 БТЕ/час. Низкий уровень тепловыделения предотвращает перегрев в плотных стойках I/O, продлевая срок службы соседних аналоговых или коммуникационных модулей.

Возможность горячей замены: 1734-OB2EP поддерживает снятие и установку под напряжением (RIUP). Обслуживающий персонал может заменить модуль без отключения питания всей стойки POINT I/O, значительно сокращая среднее время ремонта (MTTR) в критические периоды производства.

Часто задаваемые вопросы

В чём отличие 1734-OB2EP от стандартного 1734-OB2?

1734-OB2EP оснащён «Электронной защитой» (EP). В то время как стандартный OB2 полагается на внешние предохранители, OB2EP имеет внутренние цепи, которые автоматически обрабатывают короткие замыкания и перегрузки, обеспечивая более надёжный уровень безопасности системы.

Требуется ли для этого модуля специальная базовая плата?

Да. 1734-OB2EP устанавливается на базовую плату 1734, например, 1734-TB или 1734-TBS. Базовая плата обеспечивает подключения полевых проводов и интерфейс задней панели.

Это оригинальный продукт в новом состоянии?

Да. Мы гарантируем, что этот 1734-OB2EP является 100% совершенно новым и оригинальным. Использование новых компонентов гарантирует, что цепи электронной защиты никогда не подвергались нагрузкам из-за предыдущих полевых неисправностей.

Как сбросить электронную защиту при возникновении неисправности?

После устранения внешнего короткого замыкания или перегрузки модуль обычно требует перезапуска питания или программного сброса через контроллер для возобновления нормальной работы, в зависимости от вашей конкретной конфигурации Logix.