Allen-Bradley 1794-OW8XT FLEX I/O модуль с 8 релейными выходами

2026-04-21T00:04:19-07:00

Type: Релейный выходной модуль
Price: 66.00

Обзор продукта

Allen-Bradley 1794-OW8XT является прочным модулем с 8-канальными релейными выходами в платформе FLEX I/O. Этот модуль обеспечивает изолированные выходы с сухими контактами, способные переключать как переменные, так и постоянные нагрузки до 250 В переменного тока. Обозначение "XT" указывает на расширенный температурный диапазон этого оборудования, специально разработанного для работы в суровых промышленных условиях, превышающих температурные пределы стандартного управляющего оборудования. Мы поставляем этот модуль в 100% новом состоянии, гарантируя безупречные контактные поверхности и максимальный срок службы для вашей распределённой сети I/O.

Технические характеристики

Тип модуля: Дискретный релейный выход

Количество выходов: 8 нормально разомкнутых (N.O.) реле

Номинал контактов реле: 250 В переменного тока

Минимальная нагрузка контакта: 100 мкА при 100 мВ постоянного тока

Начальное сопротивление контакта: 30 мОм

Время дребезга: 1,2 мс

Частота переключения: 1 операция каждые 3 секунды (максимум при номинальной нагрузке)

Ток Flexbus: 5 В постоянного тока

Потребляемая мощность: 5,5 Вт

Тепловыделение: максимум 18,8 БТЕ/ч

Вес: 0,31 фунта (0,14 кг)

Преимущества для инженеров

1794-OW8XT решает конкретные задачи интеграции на уровне полевых устройств благодаря своей специализированной релейной архитектуре и усиленной конструкции:

Экстремальная термостойкость: Аппаратный профиль XT обеспечивает надёжную работу переключателей в значительно более широком температурном диапазоне по сравнению со стандартными модулями. Это устраняет необходимость в дорогостоящих системах климат-контроля в удалённых шкафах или уличных корпусах.

Переключение сигналов низкого уровня: С минимальной нагрузкой контакта всего 100 мкА при 100 мВ постоянного тока этот модуль точно переключает сигналы с низкой энергией. Эта возможность особенно важна при работе с высокоомными электронными входами или чувствительной измерительной аппаратурой, с которыми традиционные силовые реле не справляются.

Высокая изоляция нагрузки: Контакты реле обеспечивают физическое разделение между логикой задней панели и высоковольтной полевой проводкой. Такая изоляция защищает стойку FLEX I/O от электрических помех, переходных процессов и возможных петлей заземления, возникающих от тяжёлого промышленного оборудования.

Встроенная защита с помощью снайббера: Модуль включает цепь снайббера для управления токами утечки в выключенном состоянии и подавления электрических дуг при переключении контактов. Эта защита продлевает механический срок службы реле и предотвращает электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушать работу близлежащей чувствительной электроники.

Часто задаваемые вопросы

В чём разница между 1794-OW8 и 1794-OW8XT?

Версия "XT" оснащена улучшенными компонентами и защитными покрытиями, позволяющими работать в расширенном температурном диапазоне. Несмотря на одинаковую логику и расположение проводов, 1794-OW8XT обеспечивает повышенную надёжность в условиях без климат-контроля.

Требуется ли для этого модуля отдельная базовая плата?

Да. 1794-OW8XT должен устанавливаться в базовую плату 1794 (например, 1794-TB2, 1794-TB3 или 1794-TBN). База обрабатывает всю полевую проводку, что позволяет заменять модуль без отключения проводов.

Это оригинальный продукт в новом состоянии?

Да. Мы гарантируем, что этот блок 100% новый и оригинальный. Использование новых релейных модулей важно, поскольку контакты реле со временем изнашиваются механически и окисляются; только новый модуль гарантирует начальное сопротивление контакта в 30 мОм.

Как обеспечить максимальный срок службы контактов реле?

Избегайте превышения частоты переключения более одной операции каждые три секунды при полной номинальной нагрузке. Если ваше применение требует высокочастотного переключения, рассмотрите возможность использования модуля с твердотельным выходом, чтобы предотвратить механическую усталость.