Allen-Bradley 1794-OB8EPXT FLEX I/O Модуль выхода с расширенным температурным диапазоном

2026-04-20T22:48:29-07:00

Type: Модуль температурного выхода
Price: 66.00

Обзор продукта

Allen-Bradley 1794-OB8EPXT является прочным модулем дискретного выхода в семействе FLEX I/O, специально разработанным для экстремальных условий эксплуатации. Этот модуль обеспечивает 8 независимых выходов с источником питания 24 В постоянного тока, обеспечивая интерфейс высокоскоростных промышленных контроллеров с полевыми исполнительными устройствами. Обозначение "XT" указывает на повышенную термостойкость, позволяющую устройству поддерживать точное логическое управление в условиях, где стандартное оборудование выходит из строя. Мы поставляем этот модуль в 100% новом состоянии, гарантируя максимальную электронную защиту и долгосрочную стабильность вашей распределённой архитектуры ввода-вывода.

Технические характеристики

1794-OB8EPXT сочетает в себе высокоплотное управление выходами с передовой защитой цепей:

Тип выхода: Дискретный источник 24 В постоянного тока (токовый источник)

Количество каналов: 8 защищённых выходов

Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока (номинальное)

Тип защиты: Электронное предохранение (защита от короткого замыкания и перегрузки)

Рабочая температура: Расширенный диапазон (-20°C до +70°C / -4°F до +158°F)

Крепление: DIN-рейка (через терминальную базу)

Степень защиты корпуса: IP20, открытый тип

Вес: 0,20 фунта (0,09 кг)

Инженерные преимущества

1794-OB8EPXT решает ключевые проблемы отказоустойчивости в децентрализованных системах автоматизации:

Экстремальная термостойкость: Аппаратное обеспечение XT устраняет необходимость в специализированных системах охлаждения или обогрева в шкафах управления. Он надёжно работает в диапазоне от -20°C до +70°C, что делает его стандартным выбором для нефтегазовой отрасли, наружной инфраструктуры и производственных помещений без климат-контроля.

Самовосстанавливающееся электронное предохранение: Каждый выход оснащён электронной защитой. Эта технология мгновенно обнаруживает перегрузку или короткое замыкание, отключая соответствующий канал для защиты внутренней схемы и остальной части стойки ввода-вывода без необходимости замены физических предохранителей.

Уменьшенный размер: Компактный дизайн FLEX I/O минимизирует занимаемое место на DIN-рейке. Объединяя 8 выходов с высоким током в модуль весом 0,20 фунта, инженеры могут уменьшить размеры шкафов и снизить общий вес системы.

Устойчивость к вибрациям и ударам: Процесс производства "XT" включает дополнительное покрытие и упрочнение компонентов. Это защищает модуль от механических нагрузок, характерных для тяжёлого оборудования и мобильных промышленных платформ.

Часто задаваемые вопросы

В чём отличие версии "XT" от стандартного 1794-OB8EP?

1794-OB8EPXT использует компоненты и технологии производства, рассчитанные на расширенный температурный диапазон (-20°C до +70°C). Стандартные модули обычно поддерживают только от 0°C до 55°C.

Требуется ли для этого модуля отдельная терминальная база?

Да. 1794-OB8EPXT устанавливается на терминальную базу 1794 (например, 1794-TB3 или 1794-TBN). База обеспечивает подключение полевых проводов и соединение с шиной FLEX I/O.

Является ли этот модуль полностью новым оригинальным продуктом?

Да. Мы гарантируем, что этот 1794-OB8EPXT 100% новый в оригинальном заводском состоянии. Это обеспечивает соответствие электронной защите и термостойкости строгим требованиям производителя по безопасности и производительности.

Как происходит сброс электронной защиты?

Модуль контролирует состояние нагрузки. После устранения неисправности (короткого замыкания или перегрузки) и повторного включения выхода или питания электронный предохранитель автоматически сбрасывается, значительно сокращая время простоя системы по сравнению с традиционными стеклянными предохранителями.