Allen-Bradley 1771-OD16 Цифровой модуль переменного тока PLC-5 с конформным покрытием

2026-04-21T00:13:27-07:00

Type: Модуль цифрового вывода
Price: 66.00

Обзор продукта

Allen-Bradley 1771-OD16 является интерфейсом цифрового переменного тока с высокой плотностью выходов в платформе 1771 I/O. Этот модуль обеспечивает 16 независимых выходов, предназначенных для управления нагрузками 120 В переменного тока, такими как пускатели двигателей, соленоиды и индикаторы. Он оснащён специальным конформным покрытием для защиты внутренней электроники от влаги, пыли и химических загрязнителей. Мы поставляем этот блок в 100% новом состоянии, гарантируя максимальную производительность переключения и долгосрочную доступность оборудования для вашей критически важной инфраструктуры PLC-5.

Технические характеристики

Тип модуля: Модуль цифрового выхода переменного тока

Количество выходов: 16 точек

Категория напряжения: 120 В переменного тока

Диапазон рабочего напряжения: 74–138 В переменного тока

Максимальный непрерывный ток на выход: 2 Ампера

Максимальный суммарный ток на модуль: 8 Ампер

Ток шины: 200 мА

Типичная задержка сигнала (выключение): 45 (+/- 15) мс

Формат данных: BCD или натуральный двоичный код

Защита: Конформное покрытие

Крепление проводки: 1771-WH

Вес: 1,38 фунта (0,62 кг)

Преимущества инженерного решения

1771-OD16 оптимизирует распределение питания и защиту системы благодаря своей надёжной электрической конструкции:

Высокая нагрузочная способность по току: Каждый выход выдерживает до 2 Ампер непрерывного тока. Это исключает необходимость в промежуточных реле при управлении большими соленоидами или контакторами переменного тока, значительно снижая сложность панели и затраты на оборудование.

Защита от окружающей среды с помощью конформного покрытия: Фабрично нанесённое конформное покрытие создаёт защитный барьер на печатной плате. Эта защита предотвращает рост дендритов и коррозию во влажных или агрессивных средах, что делает модуль стандартным выбором для очистных сооружений, целлюлозно-бумажных комбинатов и химических производств.

Детерминированное управление нагрузкой: Модуль поддерживает форматы данных BCD и натуральный двоичный код, что позволяет точно синхронизировать логику с процессором PLC-5. Это обеспечивает стабильные циклы переключения для процессов с жёсткими временными требованиями.

Упрощённое обслуживание: Совместимость с креплением проводки 1771-WH позволяет быстро заменять модуль. Техники меняют оборудование без отключения отдельных полевых проводов, что предотвращает ошибки в проводке и минимизирует простой производства во время обслуживания.

Часто задаваемые вопросы

В чём преимущество конформного покрытия на этом модуле?

Конформное покрытие защищает 1771-OD16 от воздействия окружающей среды, такой как влажность, солевой туман и загрязнения в воздухе. Эта обработка значительно увеличивает среднее время наработки на отказ (MTBF) модуля в суровых промышленных условиях по сравнению с версиями без покрытия.

Можно ли одновременно управлять 16 нагрузками по 2 Ампера каждая?

Нет. Хотя каждый отдельный выход поддерживает до 2 Ампер, суммарный ток модуля не должен превышать 8 Ампер. Необходимо рассчитать общие требования к нагрузке, чтобы не превысить лимит в 8 А и избежать тепловых повреждений.

Это оригинальная новая деталь Allen-Bradley?

Да. Мы гарантируем, что этот 1771-OD16 100% новый в оригинальном состоянии. Для устаревших систем PLC-5 использование нового оборудования обеспечивает, что выходные триаки и защитные покрытия не подверглись деградации из-за возраста или предыдущих тепловых циклов.

С каким креплением проводки совместим 1771-OD16?

Этот модуль требует крепления проводки 1771-WH. Крепление устанавливается на шасси и соединяет полевые провода питания 120 В переменного тока и нагрузки с контактами интерфейса модуля.