1756-IV16 | Módulo de Entrada Digital DC Sinking ControlLogix Allen-Bradley

2026-04-20T22:51:07-07:00

Tipo: Módulo de Entrada Digital
Preço: 66.00

Visão Geral do Produto

O Allen-Bradley 1756-IV16 funciona como uma interface de entrada digital de alta densidade para a plataforma ControlLogix. Este módulo oferece 16 pontos de entrada sinking, permitindo que o controlador detecte sinais discretos de dispositivos de campo, como chaves de limite, sensores de proximidade e botões de pressão. Ele opera dentro de uma faixa flexível de 10–30V DC, tornando-o compatível com uma ampla variedade de padrões industriais de energia. Fornecemos este módulo em 100% Novo , garantindo detecção ótima de sinais e estabilidade de chassi a longo prazo para sua arquitetura de automação.

Especificações Técnicas

O 1756-IV16 utiliza os seguintes parâmetros para garantir aquisição precisa de dados discretos:

Parâmetro | Especificação
Número de Entradas | 16 Entradas Sinking
Tensão Nominal de Entrada | 12/24V DC
Faixa de Tensão de Operação | 10–30V DC
Tempo de Atraso de Entrada | 2 ms + tempo do filtro de hardware
Dispersão Máxima de Potência | 5,41 Watts @ 60°C
Corrente do Backplane (5V) | 110 mA
Corrente do Backplane (24V) | 2 mA
Corrente em Estado Desligado (Máx.) | 1,5 mA
Peso | 0,19 lbs (0,09 kg)

Vantagens de Engenharia

O 1756-IV16 simplifica a coleta de dados em alta velocidade ao abordar desafios elétricos e mecânicos específicos:

Lógica de Configuração Sinking: O design sinking permite que o módulo receba corrente de dispositivos de campo sourcing (PNP). Esta configuração padrão simplifica a fiação em painéis complexos e corresponde à maioria das saídas de sensores industriais modernos.

Filtragem de Sinal Personalizável: Os usuários podem ajustar os tempos do filtro de entrada para eliminar ruído elétrico e "rebote de contato" de chaves mecânicas. Esta filtragem definida por software garante que a CPU receba sinais limpos e sem ruído mesmo em ambientes com alta EMI.

Gerenciamento Térmico: O módulo dissipa apenas 5,41 Watts em operação máxima. Esta baixa geração de calor evita o acúmulo de temperatura dentro do chassi ControlLogix, protegendo processadores e módulos de comunicação adjacentes contra falhas induzidas por calor.

Resposta Rápida de Diagnóstico: O atraso de hardware de 2 ms garante que o controlador reaja quase instantaneamente às mudanças no campo. Esta velocidade é crítica para intertravamentos de segurança e aplicações de contagem em alta velocidade, onde a precisão em milissegundos impacta a qualidade da produção.

Perguntas Frequentes

O 1756-IV16 requer um Bloco Terminal Removível (RTB) separado?

Sim. Você deve adquirir separadamente um bloco terminal 1756-TBNH ou 1756-TBSH para conectar a fiação de campo ao módulo. Certifique-se de encaixar o RTB completamente para manter uma conexão elétrica segura.

Qual a diferença entre este módulo sinking e um módulo sourcing?

O 1756-IV16 é um módulo "Sinking", ou seja, ele fornece um caminho para o terra (COM) para a corrente proveniente do seu dispositivo de campo. Se seus sensores forem "Sinking" (NPN), normalmente você precisará de um módulo "Sourcing".

Este é um componente original Allen-Bradley 100% novo?

Sim. Fornecemos apenas unidades 100% Novas em condição original de fábrica. Módulos novos garantem que os optoacopladores internos e circuitos possuam toda a vida útil sem estresse elétrico prévio.

Posso trocar este módulo com o chassi energizado?

A plataforma ControlLogix suporta Remoção e Inserção com Energia (RIUP). Embora seja possível substituir o módulo sem desligar o sistema, sempre siga os protocolos de segurança específicos da planta para evitar movimentos acidentais da máquina durante a troca.