1769-ASCII | Módulo de Comunicação Especializado Allen Bradley CompactLogix

2026-04-20T19:16:54-07:00

Tipo: Módulo de Comunicação
Preço: 66.00

Visão Geral do Produto

O Allen Bradley 1769-ASCII funciona como uma ponte de comunicação especializada para a plataforma CompactLogix. Este módulo permite que sistemas PLC se conectem diretamente a dispositivos seriais baseados em ASCII, como leitores de código de barras, balanças, impressoras e sensores de visão. Ele gerencia strings de caracteres complexas e protocolos de handshake de forma independente, aliviando a carga de processamento da CPU principal do controlador. Fornecemos esta unidade como 100% Nova e Original, garantindo integração serial perfeita para suas tarefas automatizadas de aquisição de dados.

Especificações Técnicas

O 1769-ASCII oferece conectividade serial flexível por meio dos seguintes parâmetros de hardware:

Característica | Especificação
Fabricante | Allen Bradley
Linha de Produto | CompactLogix
Tipo de Módulo | Interface de Comunicação ASCII
Canais Seriais | 2 Full Duplex (RS-232, RS-422); 2 Half Duplex (RS-485)
Consumo de Energia | 425mA @ 5V DC
Tensão de Isolamento | 30V Contínuos
Palavras de Entrada/Configuração | 108 Palavras de Entrada / 31 Palavras de Configuração
Handshake de Hardware | RTS/CTS Suportado
Temperatura de Operação | 0 a 62 °C (32 a 140 °F)
Dissipação de Energia | 2,13 Watts (Máx.)
Classificação de Distância | 4 (Distância da Fonte de Alimentação)

Vantagens de Engenharia

O 1769-ASCII resolve desafios técnicos específicos na comunicação serial industrial:

Independência de Protocolo: O módulo processa fluxos de dados ASCII brutos, permitindo que os engenheiros escrevam lógica personalizada para análise de dispositivos seriais não padrão. Isso elimina a necessidade de conversores de protocolo de terceiros externos.

Handshake Robusto: O handshake de hardware RTS/CTS integrado gerencia o fluxo de dados entre o PLC e o periférico. Isso previne estouros de buffer e perda de dados durante transmissões em alta velocidade ou ao comunicar-se com dispositivos de resposta lenta.

Suporte Multi-Padrão: Um único módulo suporta interfaces elétricas RS-232, RS-422 e RS-485. Essa flexibilidade permite que uma única peça de reposição cubra múltiplas aplicações de campo, desde links ponto a ponto de curto alcance até redes multi-drop de longo alcance.

Transparência Diagnóstica: O módulo reporta flags de status em tempo real, incluindo estouros de TX/RX FIFO e erros de paridade. Esses diagnósticos permitem que equipes de manutenção identifiquem imediatamente problemas de fiação ou incompatibilidades de taxa de transmissão sem a necessidade de analisadores seriais avançados.

Perguntas Frequentes

Quantos módulos 1769-ASCII posso instalar em um rack CompactLogix?

A classificação de distância da fonte de alimentação para este módulo é 4. Você deve instalar o 1769-ASCII dentro de quatro slots da fonte de alimentação 1769 para garantir corrente suficiente através do backplane. Sempre calcule o consumo total de corrente do backplane para evitar instabilidade do sistema.

Qual cabo devo usar para configurações RS-485?

Recomendamos o cabo par trançado blindado Belden 8761. A blindagem adequada protege os sinais seriais de 3…25V DC contra interferência eletromagnética (EMI) comumente encontrada em ambientes industriais próximos a acionamentos de motores de alta potência.

Este módulo suporta Modbus RTU?

O 1769-ASCII é projetado para manipulação genérica de strings ASCII. Embora seja tecnicamente possível escrever lógica ladder para lidar com quadros Modbus RTU, o 1769-SM2 ou um módulo ProSoft dedicado geralmente oferecem uma solução mais eficiente para protocolos específicos Modbus.

Como o módulo lida com pacotes de dados grandes?

O módulo utiliza 108 palavras de entrada para armazenar em buffer strings de caracteres recebidas. Ele atribui um ID de Transação único (0–255) para cada transferência de dados, permitindo que o controlador sincronize e verifique cada mensagem recebida do dispositivo serial.