1797-OB4D FLEX Ex Módulo de Saída Digital de 4 Canais | Allen Bradley

2026-04-20T19:23:13-07:00

Tipo: Módulo de Saída Digital
Preço: 66.00

Visão Geral do Produto

O Allen Bradley 1797-OB4D funciona como um módulo de saída digital intrinsecamente seguro e de alto desempenho, projetado especificamente para a plataforma FLEX Ex I/O. Este módulo controla dispositivos de campo localizados em áreas perigosas, fornecendo quatro saídas sourcing não isoladas. Ele integra diagnósticos avançados de hardware e proteção eletrônica para manter a integridade do sistema em ambientes voláteis. Fornecemos esta unidade como 100% Nova e Original, garantindo que sua instalação em área perigosa atenda a todas as normas regulatórias de segurança e requisitos operacionais.

Especificações Técnicas

O 1797-OB4D oferece controle e monitoramento precisos por meio dos seguintes parâmetros técnicos:

Característica | Especificação
Fabricante | Allen Bradley
Linha de Produto | FLEX Ex I/O (1797)
Número de Saídas | 4 Saídas Sourcing Não Isoladas
Faixa de Carga | 30 a 5000 Ohms
Fonte de Alimentação | 9,5V DC
Proteção Eletrônica | Ruptura de Fio, Sobrecarga e Curto-Circuito
Consumo de Energia no Lado do Campo | 7,5 Watts
Dissipação de Potência | 5,0 Watts
Dissipação Térmica | 17,07 BTU/h
Tamanho do Fio Condutor | Até 4 $mm^2$
Peso | 1,00 lbs (0,45 kg)

Vantagens de Engenharia

O 1797-OB4D resolve os desafios especializados da automação em locais perigosos por meio de um design eletrônico direcionado:

Arquitetura Intrinsecamente Segura: Este módulo elimina a necessidade de invólucros à prova de explosão caros ou barreiras de segurança externas. Ele limita a energia descarregada para o campo, prevenindo a ignição de atmosferas inflamáveis em ambientes Zona 1 ou Zona 2.

Cobertura Abrangente de Diagnóstico: O hardware monitora ativamente a integridade do circuito de saída. Detecta instantaneamente condições de "Ruptura de Fio" (circuito aberto) e "Curto-Circuito", reportando essas falhas ao controlador para evitar desvios no processo e reduzir o tempo de solução de problemas.

Versatilidade Ampliada de Carga: Uma ampla faixa de carga de 30 a 5000 Ohms permite que o módulo acione uma grande variedade de solenóides, indicadores e atuadores intrinsecamente seguros sem necessidade de componentes para correspondência de impedância.

Proteção Eletrônica Integrada: O módulo possui proteção eletrônica de resposta rápida que desliga canais individuais durante uma sobrecarga. Essa resposta localizada evita que uma falha em campo comprometa a fonte de alimentação ou o backplane de todo o rack I/O.

Perguntas Frequentes

Posso usar o 1797-OB4D com bases de terminais padrão 1794 FLEX I/O?

Não. O 1797-OB4D requer uma base de terminais da série 1797. O sistema FLEX Ex 1797 utiliza um backplane e arquitetura de distribuição de energia especializados para manter as classificações de segurança intrínseca, tornando-o incompatível com hardware padrão 1794.

Que tipo de fiação de campo vocês recomendam para este módulo?

Os terminais do módulo acomodam fios de até 4 $mm^2$. Recomendamos o uso de cabo com jaqueta azul para identificar claramente os circuitos intrinsecamente seguros dentro dos seus painéis de controle e instalações de campo, conforme as normas internacionais de segurança.

Como a detecção de "Ruptura de Fio" beneficia minha operação?

A detecção de Ruptura de Fio alerta o sistema de controle se um fio se desconectar ou se a bobina de um solenóide abrir. Isso permite que o PLC acione imediatamente um bloqueio de segurança ou alarme de manutenção, em vez de esperar que uma falha no processo revele o problema de hardware.

Qual fonte de alimentação o 1797-OB4D requer?

O módulo é alimentado pela fonte de alimentação intrinsecamente segura da série 1797-PS via o backplane FLEX Ex. Você deve calcular o consumo total de energia (7,5W no lado do campo para este módulo) para garantir que sua fonte de alimentação tenha capacidade suficiente para todo o rack.