1734-OB2EP | Allen-Bradley POINT I/O Módulo de Saída Digital DC Fonte Protegida

2026-04-20T23:10:13-07:00

Tipo: Módulo de Saída Digital
Preço: 66.00

Visão Geral do Produto

O Allen-Bradley 1734-OB2EP funciona como uma interface de saída digital de alto desempenho dentro da família POINT I/O. Este módulo oferece dois canais de saída sourcing em 24V DC, permitindo que um CLP acione atuadores de campo, solenóides e partidas de motor. Diferente dos módulos padrão, a designação "EP" indica proteção eletrônica avançada, que protege o hardware contra curtos-circuitos e condições de sobrecorrente. Fornecemos esta unidade em 100% Novo estado, garantindo máxima resistência elétrica e integração imediata na sua arquitetura distribuída de I/O.

Especificações Técnicas

Tipo de Módulo: Módulo de Saída Digital DC Sourcing

Canais de Saída: 2 Pontos

Tensão Nominal de Saída: 24V DC

Corrente Máxima de Saída: 4 Amperes por módulo

Corrente POINTBus: 75 mA

Proteção Eletrônica: Proteção integrada contra curto-circuito e sobrecarga

Dispersão de Potência: 3,4 Watts

Dispersão Térmica: 11,6 BTU/hora

Peso da Unidade: 0,06 kg (0,13 lbs)

Vantagens de Engenharia

O 1734-OB2EP resolve desafios operacionais críticos ao combinar um tamanho compacto com gerenciamento inteligente de energia:

Proteção Superior de Circuito: O mecanismo de proteção eletrônica monitora as condições da carga em tempo real. Detecta curtos-circuitos ou correntes excessivas e desliga o canal afetado instantaneamente, prevenindo danos permanentes ao módulo e reduzindo o risco de incêndios elétricos no lado do controle.

Alta Densidade de Corrente: Apesar do tamanho reduzido, o módulo suporta até 4 Amperes de corrente total. Essa alta capacidade permite que os engenheiros acionem cargas maiores diretamente, sem a necessidade de relés intermediários, economizando espaço significativo no painel e reduzindo custos de hardware.

Gerenciamento Térmico Eficiente: O módulo limita a dissipação térmica a 11,6 BTU/hora. Essa baixa emissão de calor evita o acúmulo de temperatura em racks densos de I/O, prolongando a vida útil dos módulos analógicos ou de comunicação adjacentes.

Capacidade Hot-Swap: O 1734-OB2EP suporta Remoção e Inserção com Energia (RIUP). As equipes de manutenção podem substituir um módulo sem desligar todo o rack POINT I/O, reduzindo drasticamente o MTTR (Tempo Médio para Reparo) durante janelas críticas de produção.

Perguntas Frequentes

O que diferencia o 1734-OB2EP do 1734-OB2 padrão?

O 1734-OB2EP inclui "Proteção Eletrônica" (EP). Enquanto o OB2 padrão depende de fusíveis externos, o OB2EP possui circuitos internos que gerenciam automaticamente curtos-circuitos e sobrecargas, oferecendo uma camada de segurança mais robusta para o sistema.

Este módulo requer uma base terminal específica?

Sim. O 1734-OB2EP é instalado em uma base terminal 1734, como a 1734-TB ou 1734-TBS. A base terminal fornece as conexões de fiação de campo e a interface com o backplane.

Este é um produto original e novo?

Sim. Garantimos que este 1734-OB2EP é 100% Novo e original. O uso de componentes novos assegura que os circuitos de proteção eletrônica nunca foram submetidos a falhas anteriores em campo.

Como faço para resetar a proteção eletrônica se ocorrer uma falha?

Após eliminar o curto-circuito externo ou a sobrecarga, o módulo normalmente requer um ciclo de energia ou um reset via software pelo controlador para retomar a operação normal, dependendo da configuração específica do seu Logix.