Módulo de Saída Analógica Allen-Bradley 1771-NOC PLC-5 Série N

2026-04-17T02:49:25-07:00

Tipo: Módulo de Saída Analógica
Preço: 66.00

Visão Geral do Produto

O Allen-Bradley 1771-NOC fornece fonte de corrente precisa para sistemas de controle legados PLC-5. Este módulo de saída analógica da Série N possui 8 canais independentes, cada um capaz de fornecer até 25 miliamperes. Ele oferece uma resolução de 3,20 microamperes por bit, garantindo controle fino sobre atuadores e posicionadores. O módulo utiliza formatos de dados Binário Codificado Decimal (BCD) ou Binário Natural, oferecendo flexibilidade para diferentes requisitos de programação. Fornecemos este item como uma unidade 100% Nova, lacrada de fábrica.

Desmembramento do Número da Peça

1771: Identifica a plataforma do sistema PLC-5 / Chassi de E/S.

N: Denota a família de produtos da Série N (Analógica).

O: Especifica a função como Saída.

C: Indica o tipo de saída de Corrente (0-25mA).

Especificações Técnicas

Parâmetro | Especificação
Fabricante | Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Tipo de Módulo | Saída Analógica da Série N
Número de Saídas | 8 Canais
Tipo de Saída | Fonte de Corrente
Faixa de Saída | 0 - 25 mA
Resolução | 3,20 µA/bit
Corrente do Backplane | 2,9 A (a 20 mA); 3,3 A (a 25 mA)
Formato de Dados | BCD ou Binário Natural
Atraso do Sinal (Desligado) | 45 ms (CA) / 50 ms (CC)
Braço de Fiação | 1771-WH
Peso | 1,75 lbs (0,79 kg)

Vantagens de Engenharia

Fonte de Corrente de Alta Resolução
O 1771-NOC é especializado em fornecer corrente de até 25 mA, uma faixa frequentemente necessária para posicionadores pneumáticos específicos, atuadores de válvulas e instrumentação legada. Com uma resolução de 3,20 µA/bit, o módulo oferece sinais de controle suaves e sem degraus. Essa precisão minimiza oscilações em válvulas de controle e garante posicionamento exato em loops analógicos.

Formatação Flexível de Dados
Este módulo acomoda diferentes estratégias de programação ao suportar tanto o formato Binário Codificado Decimal (BCD) quanto o Binário Natural. Você pode selecionar o formato que melhor se alinha às instruções matemáticas do seu processador PLC-5, simplificando o desenvolvimento da lógica ladder e reduzindo a necessidade de degraus de conversão de dados.

Integração Robusta com o Backplane
A unidade consome corrente significativa do backplane — até 3,3 Amperes em carga total — para alimentar cargas de campo de alta impedância. Esse manuseio interno de energia elimina a necessidade de fiação externa complexa para a etapa de saída. O módulo é compatível com o braço de fiação 1771-WH, garantindo conexões seguras e resistentes a vibrações no lado do campo.

Perguntas Frequentes

P: Qual é a faixa do sinal de saída do 1771-NOC?
R: O módulo fornece um sinal de corrente variando de 0 a 25 miliamperes. Isso o diferencia dos módulos padrão 4-20mA, tornando-o adequado para dispositivos específicos que requerem a faixa estendida de 0-25mA.

P: Qual braço de fiação eu preciso para o 1771-NOC?
R: Você deve usar o braço de fiação 1771-WH (também conhecido como RTB ou Bloco Terminal Remoto). Este braço conecta-se à parte traseira do módulo e fornece os terminais de parafuso para sua fiação de campo.

P: Posso usar este módulo para saída de tensão?
R: Não. O 1771-NOC é projetado estritamente para fonte de corrente. Se você precisar de saída de tensão (por exemplo, 0-10V), deve selecionar um modelo diferente da série 1771-N especificamente classificado para tensão.

P: Quanta corrente do backplane este módulo consome?
R: O módulo consome 2,9 Amperes ao fornecer 20 mA por canal e até 3,3 Amperes ao fornecer os 25 mA completos por canal. Certifique-se de que sua fonte de alimentação 1771 tenha capacidade suficiente para suportar essa carga.