Fonte de Alimentação CC Intrinsecamente Segura Allen Bradley 1797-PS1E FLEX Ex

2026-04-27T20:52:41-07:00

Tipo: Fonte de Alimentação DC
Preço: 66.00

Visão Geral do Produto

O Allen Bradley 1797-PS1E fornece energia DC de alta integridade especificamente para sistemas de E/S intrinsecamente seguros FLEX Ex™. Esta fonte de alimentação robusta converte entrada AC de alta tensão em energia DC regulada para módulos que operam em locais perigosos Zona 1 ou Zona 2. Apesar de ter sido descontinuado pelo fabricante, mantemos unidades 100% Novas e Originais em estoque para apoiar a infraestrutura crítica e a manutenção de sistemas legados. Sua classificação Quad-Ex e invólucro à prova de chama fazem dele um componente vital para refinarias de petróleo, indústrias químicas e instalações de processamento de grãos.

Especificações Técnicas

O 1797-PS1E possui circuitos de proteção especializados e um chassi resistente:

Característica | Especificação
Fabricante | Allen Bradley (Rockwell Automation)
Modelo | 1797-PS1E
Tensão de Entrada | 85–250 V AC (Faixa Ampla)
Tipo de Saída | Energia DC para Módulos FLEX Ex
Certificação | Quad-Ex / À Prova de Chama
Tipo de Invólucro | Fundição Industrial Resistente
Peso | 6,82 kg (15,04 lbs)
Ambiente de Operação | Locais Perigosos (Intrinsecamente Seguro)

Vantagens de Engenharia

O 1797-PS1E resolve o desafio complexo de fornecer energia em atmosferas explosivas:

Proteção À Prova de Chama: A unidade utiliza um invólucro especializado à prova de chama que contém qualquer faísca ou explosão interna. Isso evita a ignição de gases inflamáveis externos, permitindo que a fonte de alimentação fique mais próxima dos dispositivos de campo em zonas perigosas.

Entrada AC Universal: A ampla faixa de entrada de 85-250 V AC acomoda padrões globais de energia sem necessidade de transformadores externos ou modificações complexas na fiação. Isso simplifica a instalação em projetos multinacionais de plantas industriais.

Suporte à Redundância Quad-Ex: A arquitetura Quad-Ex oferece quatro saídas isoladas, garantindo que uma falha única não comprometa todo o rack de E/S. Este design maximiza a disponibilidade do sistema em ambientes de processo de alta criticidade.

Dispersão Térmica: O chassi de metal fundido de 6,82 kg atua como um grande dissipador de calor passivo. Isso elimina a necessidade de ventiladores — que são propensos a falhas em ambientes com poeira ou corrosivos — garantindo confiabilidade a longo prazo mesmo sob condições de carga total.

Perguntas Frequentes

Como vocês podem fornecer uma unidade "Nova" se o fabricante a descontinuou em 2017?

Somos especializados em obter excedentes e "New Old Stock" (NOS) de reservas industriais. Cada 1797-PS1E que enviamos passa por uma rigorosa inspeção de qualidade para confirmar seu status 100% Novo , completo com selos originais e sem uso anterior em campo.

O 1797-PS1E é compatível com o FLEX I/O padrão (série 1794)?

Não. O 1797-PS1E serve especificamente à família intrinsecamente segura FLEX Ex (1797). Não tente usar este com módulos padrão 1794, pois o backplane físico e as barreiras de segurança diferem significativamente.

Quais são os requisitos específicos de aterramento para esta unidade?

As normas para áreas perigosas exigem estrita adesão aos protocolos de aterramento. Você deve conectar o 1797-PS1E a um aterramento de segurança dedicado e de baixa impedância para garantir o funcionamento correto das barreiras de segurança intrínseca e evitar acúmulo de estática.

O peso da unidade impacta a montagem?

Sim. Com 6,82 kg, o 1797-PS1E é significativamente mais pesado que módulos padrão de E/S. Certifique-se de que seu trilho DIN ou placa de montagem suporte a carga estática e resista às vibrações mecânicas inerentes a máquinas industriais pesadas.