1715-TASOF8 Módulo de Saída Analógica Redundante de 8 Canais | Allen Bradley

2026-04-27T23:11:21-07:00

Tipo: Módulo de Saída Analógica
Preço: 66.00

Visão Geral do Produto

O Allen Bradley 1715-TASOF8 funciona como um módulo de saída analógica de alta integridade com 8 canais, projetado especificamente para a plataforma 1715 Redundant I/O. Este módulo fornece sinais críticos de controle (0 a 24 mA) para dispositivos de campo, como posicionadores de válvula e atuadores, em aplicações que exigem operação contínua. Ele suporta configurações tolerantes a falhas, permitindo que o sistema mantenha o controle mesmo durante transições de hardware. Fornecemos esta unidade como 100% Nova e Original, garantindo que seus sistemas de segurança instrumentados e loops críticos de controle operem com precisão certificada pelo OEM.

Especificações Técnicas

O 1715-TASOF8 opera com os seguintes parâmetros elétricos e físicos:

Característica | Especificação
Fabricante | Allen Bradley (Rockwell Automation)
Número de Canais | 8 Canais
Faixa de Saída | 0 a 24 mA por canal
Alimentação do Loop de Campo | 18 a 32V DC
Dispersão de Potência do Sistema | 3,6 W (Máximo)
Tensão de Isolamento | 50V (Contínuo) Isolamento Básico
Teste de Tipo Dielétrico | 500V AC por 60 segundos
Tamanho da Fiação | 22 a 16 AWG (0,33 a 1,5 mm²)
Peso | 0,26 Kg (0,57 lbs)
Dimensões (L x A) | 8,4 cm x 13,2 cm

Vantagens de Engenharia

O 1715-TASOF8 resolve desafios complexos de disponibilidade e interferência de sinal na indústria pesada:

Arquitetura de Alta Disponibilidade: Este módulo se integra ao barramento redundante 1715, permitindo substituições "Hot Swap" sem interromper o sinal de campo. Isso elimina o tempo de inatividade em indústrias de processo contínuo, como petróleo e gás ou refino químico.

Faixa de Saída Estendida: A capacidade de 0 a 24 mA oferece uma margem adicional além da faixa padrão de 4-20 mA. Isso permite que o controlador envie sinais em condições de sobrefaixa para fins de diagnóstico ou calibração especializada de válvulas.

Gerenciamento Térmico Otimizado: A baixa dissipação de potência (apenas 0,64 W por loop de campo) evita o acúmulo de calor em gabinetes de alta densidade. Este design mantém a longevidade do módulo e previne deriva térmica do sinal em ambientes com altas temperaturas ambiente.

Blindagem EMI Aprimorada: O módulo requer portas de sinal blindadas (Categoria de Fiação 2), que isolam efetivamente os sinais analógicos sensíveis do ruído eletromagnético gerado por inversores de frequência próximos e motores de alta tensão.

Perguntas Frequentes

Este módulo suporta configurações redundantes?

Sim. O 1715-TASOF8 é especificamente construído para o sistema redundante 1715 I/O. Quando instalado em pares em uma base adaptadora redundante, garante que seu sinal de saída analógica continue ininterrupto caso um módulo falhe.

Que tipo de fio devo usar para a instalação?

Use sempre fio de cobre blindado com classificação mínima de 85 °C (185°F). Para integridade ideal do sinal e conformidade com a categoria de fiação do módulo, utilize cabo blindado sólido ou trançado de 22 a 16 AWG.

Existe isolamento entre os canais de saída individuais?

O 1715-TASOF8 fornece isolamento contínuo de 50V entre as portas I/O e o backplane. No entanto, não há isolamento entre as portas I/O individuais no mesmo módulo; portanto, você deve garantir que seus dispositivos de campo compartilhem uma referência comum compatível.

Como confirmo o status "Novo" desta unidade?

Entregamos cada 1715-TASOF8 em sua embalagem original de fábrica. Cada unidade possui o número de série autêntico Allen Bradley e selos de fábrica intactos, garantindo que o hardware nunca tenha sido instalado ou recondicionado anteriormente.