ANB11D-615/BU2A | Yokogawa CENTUM VP Unit Nod Bas Serat Optik ESB

2026-04-19T23:58:00-07:00

Yokogawa ANB11D-615/BU2A berfungsi sebagai nod komunikasi berkelajuan tinggi khusus untuk CENTUM VP Sistem Kawalan Teragih (DCS). Unit Nod Bas ESB Serat Optik ini memanjangkan jangkauan I/O Stesen Kawalan Medan (FCS) dengan menukar isyarat elektrik kepada denyutan optik. Ia memudahkan penempatan I/O jauh di tapak industri yang luas sambil mengekalkan integriti data berkelajuan tinggi. Kami membekalkan unit ini sebagai 100% Baru dan Asli, memastikan rangkaian kawalan anda menggunakan perkakasan yang disahkan kilang untuk masa operasi maksimum.

Perincian Nombor Bahagian: ANB11D-615/BU2A

Yokogawa menggunakan logik akhiran tertentu untuk menentukan keperluan kuasa dan antara muka bagi siri ANB11D:

Kod | Spesifikasi | Definisi Teknikal
ANB11D | Model | Unit Nod Bas ESB Serat Optik
-6 | Konfigurasi | Revisi perkakasan standard untuk antara muka optik
1 | Gaya | Reka bentuk perkakasan Gaya 1
5 | Perlindungan | Jenis asas (Tiada perlindungan letupan)
/BU2A | Opsyen | Antara Muka Pengulang Bas ESB Optik Master/Slave

Spesifikasi Teknikal

ANB11D-615/BU2A menawarkan penukaran optik berprestasi tinggi untuk seni bina teragih:

Protokol: ESB (Bas Segmen Sambungan)

Kelajuan Penghantaran: Sehingga 125 Mbps

Keserasian Serat: Menyokong serat mod tunggal dan mod pelbagai

Bekalan Kuasa: 24 V DC ±10%

Penggunaan Kuasa: ~5 W tipikal

Suhu Operasi: 0°C hingga 55°C

Dimensi: 482.6 mm x 221.5 mm x 205 mm

Berat: ~10 kg

Pemantauan Status: Penunjuk LED terbina dalam untuk status Kuasa dan Komunikasi

Pemasangan: Menyokong konfigurasi pemasangan rel DIN atau panel

Kelebihan Kejuruteraan

ANB11D-615/BU2A menangani cabaran unik susun atur loji proses moden:

Imuniti EMI/RFI Lengkap: Dengan menggunakan penghantaran serat optik, unit ini menghapuskan risiko gangguan elektromagnet (EMI) dan gangguan frekuensi radio (RFI). Ini memastikan aliran data stabil dalam persekitaran dengan peralatan voltan tinggi, pemacu frekuensi berubah (VFD), dan trafik motor berat.

Pengasingan Galvanik untuk Tapak Jauh: Antara muka optik menyediakan pengasingan elektrik sepenuhnya antara bilik kawalan utama dan kabinet I/O jauh. Ini mengelakkan gelung bumi dan melindungi Stesen Kawalan Medan daripada lonjakan kilat atau kesalahan elektrik yang berasal dari peti instrumen jauh.

Integrasi Serat Serbaguna: Perkakasan menerima serat mod tunggal dan mod pelbagai. Jurutera boleh menggunakan infrastruktur mod pelbagai sedia ada untuk jarak pendek atau menggunakan serat mod tunggal untuk merentasi jarak jauh di kilang penapisan, platform luar pesisir, atau rangkaian rawatan air.

Kesan Kuasa Rendah: Hanya menggunakan 5 Watt secara tipikal, unit ini mengurangkan beban terma dalam kabinet kawalan. Penggunaan kuasa rendah ini membolehkan pemasangan berketumpatan tinggi dalam ruang yang padat tanpa menjejaskan jangka hayat komponen elektronik bersebelahan.

Soalan Lazim

Apakah perbezaan utama antara ANB10D dan ANB11D-615/BU2A?

ANB10D menggunakan kabel bas ESB tembaga untuk pengembangan tempatan jarak pendek. ANB11D-615/BU2A menggunakan kabel serat optik untuk memudahkan pengembangan I/O jarak jauh sambil memberikan imuniti bunyi dan pengasingan elektrik yang lebih baik.

Adakah unit ini menyokong kuasa dwi-redundan?

Konfigurasi khusus ini menumpukan pada input 24V DC. Walaupun litar dalaman kukuh, jurutera biasanya melaksanakan redundansi pada tahap pengedaran kuasa kabinet atau dengan memasangkan unit dengan sistem bekalan kuasa DC redundan.

Bagaimana saya memantau kesihatan pautan?

Panel hadapan mempunyai penunjuk LED khusus. Lampu ini memberikan maklum balas visual segera mengenai status kuasa dan integriti komunikasi bas ESB, memudahkan penyelesaian masalah semasa pemasangan dan penyelenggaraan rutin.

Bolehkah saya pasang unit ini terus pada rel DIN?

Boleh. ANB11D-615/BU2A menyokong pemasangan rel DIN dan panel. Fleksibiliti ini membolehkan integrasi mudah ke dalam rak 19 inci standard atau kotak instrumen tempatan bergantung pada kekangan fizikal tapak anda.