AFV30S-A41262 | Yokogawa CENTUM VP Unit Kawalan Medan (salinan)

2026-04-19T20:53:59-07:00

Type: Unit Kawalan Medan
Price: 66.00

Gambaran Produk

Yokogawa AFV30S-A41262 berfungsi sebagai pusat kecerdasan utama untuk CENTUM VP Sistem Kawalan Pengeluaran Bersepadu. Unit Kawalan Lapangan (FCU) ini melaksanakan algoritma kawalan canggih dan mengurus pemprosesan data I/O lapangan berkelajuan tinggi. Walaupun menggunakan seni bina pemproses tunggal, unit ini mengekalkan ketersediaan tinggi melalui laluan komunikasi dan modul bekalan kuasa yang berganda dan berlebihan. Kami membekalkan unit ini sebagai 100% Baru dan Asli, memastikan infrastruktur automasi anda beroperasi dengan ketepatan yang disahkan kilang dan kawalan deterministik.

Perincian Nombor Bahagian: AFV30S-A41262

Yokogawa menggunakan logik akhiran alfanumerik tertentu untuk menentukan kuasa dan revisi perkakasan siri AFV30S:

Kod | Spesifikasi | Perincian Teknikal
AFV30S | Model Asas | Unit Kawalan Lapangan (jenis Pemproses Tunggal)
A | Akhiran | Jenis standard (untuk CP471)
4 | Redundansi | Vnet/IP berganda berlebihan dan bekalan kuasa berlebihan
1 | Kod Tetap | Sentiasa 1
2 | Input Kuasa | Bekalan Kuasa AC 220–240 V
6 | Perlindungan | Jenis asas (Tiada perlindungan letupan)
2 | Revisi | Gaya Perkakasan 2 (keserasian R6.01 atau lebih baru)

Spesifikasi Teknikal

AFV30S-A41262 menyediakan kuasa pemprosesan gred industri dalam jejak rak standard 19 inci:

Pemproses: Modul pemproses CP471 untuk pelaksanaan logik lanjutan

Rangkaian: Port Vnet/IP berganda berlebihan (kelajuan 1 Gbps)

Input Kuasa: 220–240 V AC (50/60 Hz)

Penggunaan Kuasa: 230 VA (pada 220–240 V AC)

Sokongan Redundansi: Serasi dengan modul kuasa berlebihan PW481, PW482, atau PW484

Subsistem I/O: Berhubung terus dengan FIO (Input/Output Lapangan) melalui bas ESB/ER

Penahanan Data: Sandaran bateri terbina melindungi RAM sehingga 72 jam

Pemasangan: Rak 19 inci, ketinggian 5U

Dimensi: 221 mm (T) × 482.6 mm (L) × 440 mm (D)

Berat: 7.0 kg (Bersih)

Kelebihan Kejuruteraan

AFV30S-A41262 menyelesaikan cabaran integrasi dan masa operasi kritikal dalam loji proses moden:

Toleransi Ralat Rangkaian: Port Vnet/IP berganda berlebihan menghapuskan titik kegagalan tunggal dalam komunikasi seluruh loji. Jika satu kabel atau port suis gagal, unit mengekalkan penyelarasan data 1 Gbps melalui laluan kedua tanpa mengganggu logik kawalan.

Integriti Data Berterusan: Sandaran bateri khusus melindungi memori mudah terjejas semasa kehilangan kuasa keseluruhan fasiliti. Ini membolehkan pengawal mengekalkan keadaan proses dan had amaran sehingga 72 jam, membolehkan "mulakan panas" yang pantas dan selamat apabila kuasa kembali.

Penggunaan Rak Standard: Casis boleh dipasang rak 5U tinggi, 19 inci sesuai dengan sempurna dalam peti industri standard. Reka bentuk ini mengoptimumkan aliran udara kabinet dan menyediakan akses depan mudah ke modul CP471 dan unit kuasa untuk pemeriksaan rutin.

Arkitektur I/O Boleh Skala: Unit ini berhubung dengan sempurna dengan subsistem FIO. Jurutera boleh menambah kapasiti isyarat dengan menambah nod tempatan atau jauh, membolehkan AFV30S-A41262 mengurus ratusan titik analog dan digital dari pusat kawalan.

Soalan Lazim

Bagaimana AFV30S-A41262 berbeza daripada versi AFV30D berdupleks?

AFV30S-A41262 menggunakan modul pemproses CP471 tunggal. Walaupun ia menyediakan rangkaian dan kuasa berlebihan, ia tidak menawarkan "hot-standby" CPU failover yang terdapat dalam siri AFV30D. Ia sesuai untuk proses tambahan atau pengurusan utiliti di mana redundansi CPU tidak wajib.

Adakah unit ini serasi dengan nod FIO sedia ada saya?

Ya. FCU ini menyediakan keserasian penuh dengan modul sistem FIO Yokogawa. Anda boleh menyambungkan pelbagai I/O analog dan digital melalui kabel bas ESB atau ER mengikut keperluan instrumen lapangan anda.

Apakah senario aplikasi utama untuk model ini?

Jurutera biasanya menggunakan AFV30S-A41262 untuk automasi skala sederhana, pengurusan utiliti (rawatan air/HVAC), atau sebagai pengawal utama untuk hab I/O jauh dalam loji kimia dan farmaseutikal.

Bolehkah saya menggunakan sumber kuasa 24V DC untuk unit ini?

Model khusus ini (-A41262) dikonfigurasikan untuk 220-240V AC. Jika fasiliti anda memerlukan 24V DC, anda mesti memilih kod akhiran kuasa yang sesuai (biasanya akhiran '4') untuk memastikan keserasian perkakasan.