ANB10D-420/CU2T | Yokogawa | Unit Nod CENTUM VP untuk Bas ESB Redundan Berganda

2026-04-20T00:19:47-07:00

Yokogawa ANB10D-420/CU2T berfungsi sebagai unit nod berkeupayaan tinggi yang direka khusus untuk Sistem Kawalan Teragih (DCS) CENTUM VP. Unit ini memudahkan komunikasi lancar antara Unit Kawalan Medan (FCU) dan pelbagai modul I/O. Berbeza dengan nod standard, seni bina ANB10D menyokong konfigurasi bas ESB dwi-redundan, memastikan tiada gangguan isyarat walaupun satu laluan komunikasi gagal. Kami membekalkan unit ini sebagai 100% Baru dan Asli, menyediakan integriti teknikal yang diperlukan untuk proses industri kritikal misi.

Perincian Nombor Bahagian

Suffix dan kod pilihan menentukan keupayaan perkakasan khusus unit ini:

Kod | Pengenalan | Definisi Teknikal
ANB10D | Model | Unit Nod untuk Bas ESB Dwi-Redundan
-4 | Redundansi Kuasa | Dilengkapi dengan bekalan kuasa dwi-redundan
2 | Voltan | Input bekalan kuasa AC 220 - 240 V
0 | Perlindungan | Jenis asas (Tiada perlindungan letupan)
/CU2T | Pilihan | Unit Penyambung dengan Terminator (Termasuk 2x S9564FA)

Spesifikasi Teknikal

ANB10D-420/CU2T menggabungkan spesifikasi elektrik yang kukuh untuk mengendalikan pemprosesan beban berat berterusan:

Antara Muka Komunikasi: Bas ESB Dwi-Redundan (Redundan)

Kuasa Input: 220 V hingga 240 V AC (Toleransi julat luas)

Kekerapan: 50/60 Hz

Redundansi: Menyokong Redundansi Bekalan Kuasa dan Komunikasi

Penamatan: Modul CU2T bersepadu dengan terminator S9564FA

Pemasangan: Keserasian pemasangan rak standard 19 inci

Slot Modul I/O: Menyokong pelbagai modul I/O Yokogawa setiap nod

Kelebihan Kejuruteraan

Komunikasi Tahan Ralat: Seni bina bas ESB dwi-redundan menghapuskan titik kegagalan tunggal. Jika kabel putus atau port gagal, sistem secara automatik beralih ke laluan kedua tanpa kehilangan data proses.

Keandalan Kuasa: Dua modul kuasa bebas berkongsi beban sistem. Ini membolehkan penggantian modul kuasa secara langsung atau bertahan semasa kehilangan litar kuasa utama.

Penamatan Bas yang Dipermudahkan: Pilihan /CU2T termasuk terminator S9564FA khusus. Ini memudahkan konfigurasi hujung talian untuk bas ESB, mengelakkan pantulan isyarat dan bunyi tanpa memerlukan blok penamatan luaran.

Integrasi DCS Terus: Unit ini berkomunikasi secara asli dengan pengawal CENTUM VP. Jurutera menjimatkan masa berjam-jam dalam konfigurasi kerana sistem mengenal pasti perkakasan ANB10D secara automatik apabila disambungkan ke bas ESB.

Soalan Lazim

Adakah ANB10D-420/CU2T termasuk kabel bas ESB? Tidak, unit ini termasuk unit penyambung dan terminator (/CU2T), tetapi anda mesti menentukan dan membeli kabel bas ESB secara berasingan berdasarkan jarak antara FCU dan nod anda.

Bolehkah saya menggunakan unit ini dalam konfigurasi bas tunggal (tidak redundan)? Walaupun ANB10D menyokong redundansi, ia boleh beroperasi dalam mod tidak redundan. Namun, untuk aplikasi yang sensitif kos dan tidak memerlukan laluan dwi, model ANB10N adalah alternatif standard.

Apa yang berlaku jika satu bekalan kuasa gagal? Unit bekalan kuasa sekunder segera mengambil alih beban penuh. DCS akan mencetuskan amaran sistem untuk memberitahu pengendali, membolehkan penggantian "panas" modul yang gagal tanpa menutup keseluruhan nod.

Adakah unit ini serasi dengan persekitaran 110V AC? Tidak. "2" dalam kod suffix menunjukkan bekalan kuasa 220-240V AC. Untuk persekitaran 100-120V AC, anda mesti memesan varian ANB10D-410.