Yokogawa ANB10D-410/CU2T UNIT NOD BAS CENTUM VP ESB

2026-04-20T00:07:47-07:00

Yokogawa ANB10D-410/CU2T berfungsi sebagai antara muka berkeupayaan tinggi untuk memperluaskan kapasiti I/O dalam Sistem Kawalan Teragih (DCS) CENTUM VP. Unit Nod Bas ESB ini memudahkan komunikasi berkelajuan tinggi dan laluan berganda antara Stesen Kawalan Medan (FCS) dan modul FIO jauh. Dengan mengintegrasikan modul kuasa berganda dan antara muka terminator khusus, unit ini memastikan aliran data yang deterministik merentasi backplane sistem. Kami membekalkan unit ini sebagai 100% Baru dan Asli, menyediakan penyelesaian yang disahkan kilang untuk automasi proses kritikal misi.

Perincian Nombor Bahagian: ANB10D-410/CU2T

Yokogawa menggunakan sistem pengekodan alfanumerik khusus untuk menentukan konfigurasi elektrik dan fungsi nod:

Kod | Spesifikasi | Definisi Teknikal
ANB10D | Model | Unit Nod untuk Bas ESB Berganda Redundan
-4 | Redundansi | Konfigurasi bekalan kuasa berganda redundan
1 | Bekalan Kuasa | Input bekalan kuasa 100 - 120 V AC
0 | Perlindungan | Jenis asas (Tiada perlindungan letupan)
/CU2T | Opsyen | Unit Penyambung dengan Terminator Terintegrasi untuk Bas ESB

Spesifikasi Teknikal

ANB10D-410/CU2T menggabungkan komponen berat yang direka untuk operasi industri berterusan:

Senibina Bas: Bas ESB berganda redundan (Extended Serial Backplane)

Voltan Input: 100 - 120 V AC (50/60 Hz)

Redundansi Kuasa: Menyokong dua modul bekalan kuasa boleh tukar panas

Penamatan: Unit Penyambung /CU2T terintegrasi dengan terminator elektrik dalaman

Kapasiti I/O: Menampung modul Yokogawa FIO (Input/Output Medan)

Pemasangan: Boleh dipasang pada rak 19 inci (Mengambil ruang menegak 5U)

Berat: 10 kg (Bersih)

Penunjuk: LED panel hadapan untuk status Kuasa dan Komunikasi

Kelebihan Kejuruteraan

ANB10D-410/CU2T menangani halangan teknikal khusus dalam penyebaran dan penyelenggaraan DCS:

Hapuskan Pantulan Isyarat: Opsyen /CU2T yang terintegrasi menyediakan terminator terbina dalam unit penyambung. Penamatan pada tahap perkakasan ini menghalang "gema" isyarat pada bas ESB, yang biasanya menyebabkan kerosakan data dalam konfigurasi rak bersiri panjang.

Waktu Operasi Proses Berterusan: Senibina kuasa berganda redundan (Akhiran -4) membolehkan nod menarik arus dari dua sumber AC bebas. Jika satu modul kuasa gagal, modul kedua segera menanggung beban penuh, membenarkan penggantian dalam talian tanpa mengganggu logik kawalan atau isyarat I/O medan.

Komunikasi Laluan Berganda Redundan: Dengan menyokong bas ESB berganda redundan, nod ini mengekalkan keterlihatan 100% data medan walaupun satu kabel komunikasi mengalami kerosakan fizikal. Sistem laluan berganda ini memastikan penyegerakan berkelajuan tinggi 128 Mbps kekal utuh.

Ketahanan Bunyi Industri: Direka khusus untuk standard 100-120V AC, modul kuasa dalaman menapis transient frekuensi tinggi dan gangguan elektromagnetik (EMI) yang biasa dalam persekitaran dengan motor besar dan suis voltan tinggi.

Soalan Lazim

Adakah unit ini memerlukan terminator luaran?

Tidak. Opsyen /CU2T termasuk terminator terintegrasi. Anda harus meletakkan model khusus ini di hujung rantai bas ESB untuk menyediakan penamatan elektrik yang diperlukan bagi keseluruhan segmen.

Bolehkah saya menggantikan ANB10S dengan model ANB10D ini?

Boleh. ANB10D (Duplexed) menawarkan kebolehpercayaan yang lebih baik berbanding ANB10S (Single). Walau bagaimanapun, anda mesti memastikan Stesen Kawalan Medan (FCS) anda mempunyai port dan kabel bas ESB berganda redundan untuk menggunakan laluan kedua.

Adakah unit ini serasi dengan kuasa 240V AC?

Tidak. Akhiran "1" menunjukkan input 100-120V AC. Menyambungkan unit ini ke 240V AC akan menyebabkan kerosakan perkakasan segera. Untuk aplikasi 240V, sila minta model ANB10D-420.

Aksesori pemasangan apa yang disertakan dengan unit?

Unit standard biasanya termasuk skru pemasangan M5 dan pelindung penebat yang diperlukan. Pelindung penebat penting untuk mengelakkan gelung bumi antara casis 10 kg dan rangka rak.