ANB11D-215/BU2B | Yokogawa | Unit Nod Bas Optik CENTUM VP ESB

2026-04-20T00:00:51-07:00

Yokogawa ANB11D-215/BU2B berfungsi sebagai jambatan komunikasi berprestasi tinggi untuk Sistem Kawalan Teragih (DCS) CENTUM VP. Unit ini memudahkan pengembangan I/O melalui bas ESB optik, membolehkan jurutera mengedarkan nod kawalan pada jarak sehingga 5 km. Dengan menukar isyarat elektrik kepada denyutan optik, ANB11D-215 menyediakan pengasingan galvanik mutlak dan imuniti penuh terhadap gangguan elektromagnetik (EMI). Kami membekalkan unit ini sebagai 100% Baru dan Asli, memastikan seni bina I/O jauh anda memenuhi piawaian prestasi yang disahkan kilang.

Perincian Nombor Bahagian: ANB11D-215/BU2B

Yokogawa menentukan konfigurasi perkakasan melalui sistem sufiks modular untuk memenuhi keperluan kuasa dan jarak tapak tertentu:

Kod | Spesifikasi | Definisi Teknikal
ANB11D | Model Asas | Unit Nod untuk Bas ESB Redundan Berganda dengan Pengulang Optik
-2 | Konfigurasi | Bekalan kuasa redundan berganda, dioptimumkan untuk pengulang optik 5 km
1 | Input Kuasa | Bekalan kuasa AC 100–120 V
5 | Perlindungan | Jenis asas (Tiada perlindungan letupan)
/BU2B | Opsyen | Unit penyambung dengan terminator terbina dalam untuk Bas ESB

Spesifikasi Teknikal

ANB11D-215/BU2B menyediakan parameter teknikal berikut untuk penggunaan industri yang kukuh:

Fungsi Utama: Pengembangan I/O jauh melalui Bas ESB Optik

Jarak Penghantaran: Sehingga 5 km melalui kabel gentian optik

Redundan: Menyokong modul kuasa redundan berganda dan komunikasi bas laluan berganda

Voltan Input: 100–120 V AC, 50/60 Hz

Jenis Antara Muka: Unit Penyambung BU2B (Terminator terbina dalam)

Pemasangan: Pemasangan rak standard 19 inci

Keserasian I/O: Antara muka dengan modul FIO Yokogawa standard

Berat: ~10 kg (Bersih)

Kelebihan Kejuruteraan

ANB11D-215/BU2B menyelesaikan cabaran integrasi kritikal di kemudahan industri berskala besar:

Imuniti EMI Sepenuhnya: Larian kabel tembaga panjang di kilang penapisan atau loji janakuasa sering mengumpul bunyi elektrik yang ketara. Unit ini menggunakan gentian optik untuk mengelakkan gangguan elektromagnet sepenuhnya, memastikan penghantaran isyarat bersih walaupun kabel berjalan berhampiran motor voltan tinggi atau pemacu frekuensi berubah (VFD).

Penghapusan Gelung Tanah: Komunikasi gentian optik menyediakan pengasingan elektrik 100% antara bilik kawalan utama dan nod I/O jauh. Ini mengelakkan perbezaan potensi tanah daripada menyebabkan kerosakan perkakasan atau pergeseran isyarat, satu titik kegagalan biasa di tapak industri yang luas.

Jangkauan Deterministik 5 km: Litar pengulang optik yang dioptimumkan menjamin pertukaran data berkelajuan tinggi dan deterministik dalam radius 5 km. Ini membolehkan pengendali meletakkan kabinet I/O lebih dekat dengan instrumen lapangan, mengurangkan kos pendawaian analog dan digital lapangan dengan ketara.

Stabiliti Kuasa Redundan: Konfigurasi bekalan kuasa redundan berganda memastikan nod kekal dalam talian semasa kegagalan modul kuasa. Sistem menarik arus dari dua sumber berasingan, membolehkan penggantian modul yang rosak secara dalam talian tanpa mengganggu proses.

Soalan Lazim

Adakah opsyen /BU2B memerlukan terminator luaran?

Tidak. Unit penyambung /BU2B termasuk terminator terbina dalam. Gunakan kod opsyen khusus ini untuk nod yang terletak di hujung rantai bas ESB bagi mengelakkan pantulan isyarat dan memastikan kestabilan bas.

Bolehkah saya menggunakan unit ini untuk jarak lebih daripada 5 km?

Konfigurasi khusus ini (Sufiks -2) mensasarkan julat 5 km. Untuk jarak sehingga 50 km, Yokogawa menawarkan konfigurasi berbeza. Sila sahkan bajet pautan gentian optik dan keperluan atenuasi anda sebelum pemasangan.

Adakah ANB11D-215 serasi dengan 220V AC?

Tidak. Sufiks "1" menunjukkan input 100–120 V AC. Jika tapak anda menggunakan 220–240 V AC, anda mesti menentukan model ANB11D-225 untuk mengelakkan kerosakan perkakasan.

Apakah penyelenggaraan yang diperlukan untuk antara muka optik?

Pengulang optik adalah keadaan pepejal dan tidak memerlukan kalibrasi. Walau bagaimanapun, kami mengesyorkan memeriksa penyambung gentian optik untuk habuk atau pencemaran semasa penyelenggaraan rutin bagi mengelakkan atenuasi isyarat.