ANB10D-427/CU2T | Yokogawa CENTUM VP Unit Nod Bas ESB

2026-04-19T23:38:12-07:00

Yokogawa ANB10D-427/CU2T berfungsi sebagai nod pengembangan I/O berkeupayaan tinggi untuk Sistem Kawalan Teragih (DCS) CENTUM VP. Unit ini memudahkan antara muka antara Stesen Kawalan Medan (FCS) dan pelbagai modul FIO melalui bas Backplane Serial Lanjutan (ESB) yang berganda dan berlebihan. Dengan menyediakan laluan komunikasi yang diselaraskan dan seni bina kuasa berlebihan, ia memastikan data medan kekal boleh diakses walaupun semasa kerosakan perkakasan atau kabel. Kami membekalkan unit ini sebagai 100% Baru dan Asli, memenuhi keperluan kebolehpercayaan ketat industri proses moden.

Perincian Nombor Bahagian: ANB10D-427/CU2T

Yokogawa mentakrifkan konfigurasi teknikal unit nod ini melalui logik akhiran alfanumerik tertentu:

Kod | Kategori | Spesifikasi Teknikal
ANB10D | Model | Unit Nod untuk Bas ESB Berganda Berlebihan
-4 | Bekalan Kuasa | Modul bekalan kuasa berganda berlebihan dipasang
2 | Voltan | Input bekalan kuasa AC 220 - 240 V
7 | Konfigurasi | Semakan perkakasan standard (Dikemas kini untuk piawaian R6.01+)
/CU2T | Opsyen | Unit Penyambung dengan Terminator Terintegrasi untuk Bas ESB

Spesifikasi Teknikal

ANB10D-427/CU2T menggabungkan parameter elektrik dan mekanikal yang kukuh untuk mengurus konfigurasi I/O berketumpatan tinggi:

Antara Muka Bas: Bas ESB berganda berlebihan (Memerlukan dua kabel ESB untuk redundansi penuh)

Input Kuasa: 220 V hingga 240 V AC, 50/60 Hz

Redundansi: Menyokong modul kuasa berganda berlebihan dan komunikasi bas laluan berganda

Kapasiti Pengembangan: Menampung modul Yokogawa FIO (Input/Output Medan)

Penamatan: Unit Penyambung /CU2T Terintegrasi dengan terminator elektrik dalaman

Berat Bersih: 10 kg

Pemasangan: Boleh dipasang pada rak 19 inci (Menggunakan ruang rak 5U)

Kelebihan Kejuruteraan

ANB10D-427/CU2T menangani cabaran kritikal di lantai kilang melalui kejuruteraan perkakasan yang unggul:

Hapuskan Pantulan Isyarat: Opsyen /CU2T yang terintegrasi menyediakan terminator terbina dalam dalam unit penyambung. Ini menghapuskan keperluan untuk perintang penamat luaran di hujung rantai bas ESB, memastikan integriti isyarat berkelajuan tinggi dan mengelakkan kerosakan data akibat gema elektrik.

Redundansi Kuasa Boleh Ditukar Panas: Akhiran -4 menunjukkan bekalan kuasa berganda berlebihan. Ini membolehkan pasukan penyelenggaraan menggantikan modul kuasa yang rosak semasa unit masih beroperasi. Modul yang sihat mengambil alih beban sepenuhnya dengan serta-merta, mengekalkan keterlihatan I/O tanpa mengganggu proses.

Keandalan Bas Dipertingkatkan: Dengan menyokong bas ESB berganda berlebihan, unit mengekalkan komunikasi 100% walaupun satu kabel bas fizikal terputus atau penyambung gagal. Seni bina laluan berganda ini menyediakan aliran data deterministik yang diperlukan untuk gelung kawalan kritikal keselamatan.

Penapisan Gred Industri: Direka untuk persekitaran AC 220-240V, litar dalaman menapis gangguan elektromagnetik (EMI) dan mengendalikan transient voltan yang biasa dalam grid industri berat, melindungi modul FIO sensitif daripada kerosakan elektrik.

Soalan Lazim

Bila saya harus menggunakan opsyen /CU2T berbanding /CU2N?

Gunakan /CU2T (Terminator) untuk nod yang terletak di hujung fizikal rantai bas ESB bagi memastikan penamatan elektrik yang betul. Untuk nod di tengah rantai daisy, gunakan versi /CU2N (Bukan terminator).

Adakah ANB10D-427 serasi dengan sistem CENTUM CS 3000 yang lebih lama?

Ya, unit ini mengekalkan keserasian ke belakang dengan sistem CENTUM lama. Walau bagaimanapun, kod semakan "7" mengoptimumkannya untuk CENTUM VP R6.01 dan seterusnya, menyediakan pengurusan terma yang dipertingkatkan dan ketahanan komponen yang dikemas kini.

Apa perkakasan pemasangan yang diperlukan untuk casis seberat 10 kg?

Unit ini sesuai untuk rak standard 19 inci. Kami mengesyorkan menggunakan skru M5 dan pelindung penebat yang disediakan. Pelindung penebat adalah penting untuk mengelakkan gelung bumi antara casis dan rangka rak, yang boleh mengganggu ketepatan isyarat analog.

Adakah unit ini termasuk modul FIO?

Tidak. ANB10D-427/CU2T adalah unit nod asas. Anda mesti memesan modul I/O tertentu (Analog, Digital, dan lain-lain) serta modul pemproses CP461/CP471 secara berasingan untuk melengkapkan konfigurasi stesen kawalan anda.