Yokogawa ANB10D-426/CU2N/NDEL UNIT NOD CENTUM VP untuk Bas ESB Redundan Berganda

2026-04-20T00:50:09-07:00

Unit Yokogawa ANB10D-426/CU2N/NDEL berfungsi sebagai nod antara muka berprestasi tinggi untuk sistem kawalan diedarkan CENTUM VP. Unit ini menghubungkan modul I/O ke Stesen Kawalan Lapangan (FCS) melalui bas ESB dwi-redundan, mengekalkan penyelarasan data berkelajuan tinggi. Direka untuk persekitaran yang keras, konfigurasi khusus ini menggabungkan perlindungan alam sekitar tahap G3 dan julat suhu yang diperluaskan. Kami menjamin produk ini sebagai 100% baru dan asli, dihantar dalam pembungkusan yang disegel dari kilang.

Perincian Nombor Bahagian

Sufiks dan kod pilihan menentukan keupayaan perkakasan khusus unit ANB10D ini:

Kod | Spesifikasi Teknikal
ANB10D | Unit Nod untuk Bas ESB Dwi-Redundan
-4 | Dilengkapi dengan modul Bekalan Kuasa Dwi-Redundan
2 | Disediakan untuk Input Kuasa AC 220–240 V
6 | Termasuk Salutan Konformal Standard ISA G3 & Suhu Diperluaskan (-20°C hingga 70°C)
/CU2N | Termasuk Unit Penyambung untuk Bas ESB (Nombor Bahagian S9562FA, 2 unit)
/NDEL | Termasuk Lesen Perisian Pengembangan Nod

Spesifikasi Teknikal

Unit ini memenuhi piawaian perkakasan industri berikut:

Bekalan Kuasa: Dwi-redundan 220–240 V AC

Suhu Operasi: -20°C hingga 70°C (Julat Diperluaskan)

Ketahanan Kakisan: Salutan konformal mematuhi Standard ISA G3

Antara Muka Bas: Bas ESB Dwi-Redundan

Perkakasan Termasuk: 2x Unit Penyambung S9562FA

Status Perisian: Lesen Pengembangan Nod NDEL disertakan

Perlindungan Letupan: Tiada (Jenis Asas)

Keadaan: Baru, Stok Asli Yokogawa

Kelebihan Kejuruteraan

Kemampuan Bertahan dalam Atmosfera Keras: Salutan konformal bertaraf G3 melindungi litar dalaman daripada gas korosif (seperti $H_{2}S$ dan $SO_{2}$). Ini memastikan kebolehpercayaan jangka panjang di loji pemprosesan kimia atau penapisan di mana elektronik standard sering gagal akibat kakisan terminal.

Ketahanan Terma Ekstrem: Manakala unit standard gagal pada 50°C, pilihan "-6" melanjutkan had operasi dari -20°C hingga 70°C. Ini membolehkan pemasangan dalam kabinet luar atau persekitaran tanpa kawalan iklim tanpa risiko ralat logik atau penutupan perkakasan.

Pengembangan Kapasiti Tanpa Halangan: Lesen /NDEL membolehkan pengembangan nod segera dalam seni bina CENTUM VP. Ini menghapuskan keperluan peningkatan perisian selepas pembelian dan membolehkan penskalaan kapasiti I/O dengan cepat semasa pengkomisian sistem.

Kuasa Ketersediaan Tinggi: Seni bina kuasa dwi-redundan memastikan kegagalan satu modul kuasa atau pemutus litar terputus tidak menghentikan proses. Unit ini secara lancar menarik kuasa dari sumber sekunder yang sihat untuk mengekalkan komunikasi bas.

Soalan Lazim

Apakah faedah pilihan /CU2N?

Pilihan /CU2N menyediakan dua unit penyambung S9562FA. Penyambung ini memudahkan pautan fizikal antara kabel bas ESB dan unit nod, memastikan penghantaran isyarat impedans rendah dan pengikatan mekanikal yang kukuh.

Bolehkah saya memasang unit ini dalam kabinet luar?

Boleh, dengan syarat penutup memenuhi penarafan IP yang diperlukan untuk kelembapan dan habuk. Penarafan suhu -20°C hingga 70°C unit ini khusus menyokong persekitaran dengan turun naik suhu yang ketara yang boleh merosakkan perkakasan gred standard.

Adakah unit ini menyokong pertukaran panas modul kuasa?

Konfigurasi dwi-redundan membolehkan anda menggantikan satu modul bekalan kuasa sementara modul lain masih berkuasa, memastikan nod kekal dalam talian semasa penyelenggaraan.

Adakah lesen /NDEL sudah diaktifkan?

Sufiks /NDEL menunjukkan unit ini datang dengan kebenaran perisian pengembangan nod. Anda harus mengesahkan jumlah nod sistem anda dalam persekitaran perisian CENTUM VP semasa integrasi.