ANB10D-417/CU2N | Yokogawa | UNIT NOD BAS ESB Dwi-Redundan CENTUM VP

2026-04-20T00:26:51-07:00

Yokogawa ANB10D-417/CU2N berfungsi sebagai rangkaian I/O jauh berkeupayaan tinggi untuk sistem kawalan diedarkan CENTUM VP. Unit ini mewujudkan pautan berkelajuan tinggi dan deterministik antara Unit Kawalan Medan (FCU) dan modul I/O melalui bas Extended Serial Backplane (ESB). Direka khusus untuk aplikasi industri kritikal misi, ia menggunakan seni bina kuasa dwi-redundan (aktif-aktif) untuk menghapuskan titik kegagalan tunggal. Kami membekalkan unit ini sebagai 100% Baru dan Asli, memastikan prestasi puncak dalam persekitaran penapisan, kimia, dan penjanaan kuasa yang mencabar.

Perincian Nombor Bahagian

Yokogawa menggunakan logik akhiran khusus untuk menentukan keupayaan elektrik dan antara muka siri ANB10D:

Akhiran/Pilihan | Pengenalan Teknikal | Deskripsi Ciri
ANB10D | Model Asas | Unit Nod untuk Bas ESB Dwi-Redundan
-4 | Jenis Redundan | Seni bina bekalan kuasa dwi-redundan
1 | Penarafan Kuasa | Voltan input AC 100 – 120 V
7 | Varian Reka Bentuk | Jenis asas (Non-Ex) dioptimumkan untuk integrasi kabinet
/CU2N | Unit Penyambung | Antara muka bas ESB standard tanpa penamatan dalaman

Spesifikasi Teknikal

ANB10D-417/CU2N menyediakan infrastruktur fizikal untuk konfigurasi I/O padat:

Redundan Komunikasi: Sokongan bas ESB dwi-redundan

Bekalan Kuasa: Dwi aktif-aktif 100–120 V AC (50/60 Hz)

Penggunaan Arus: Anggaran 200 VA / 120 W pada beban maksimum

Kapasiti Modul I/O: 8 slot untuk modul Centum VP

Skalabiliti Sistem: Menyokong sehingga 13 unit bagi setiap pengawal AFV30/AFV40

Format Fizikal: Pemasangan rak 19 inci (ketinggian 8U)

Berat Perkakasan: 10 kg

Perkakasan Termasuk: Skru pemasangan M5 × 4 dan pelapik penebat

Kelebihan Kejuruteraan

Dioptimumkan untuk Nod Perantaraan: Antara muka CU2N tidak mempunyai penamatan dalaman, menjadikan unit ini pilihan ideal untuk kedudukan permulaan atau perantaraan dalam rantai bas ESB. Ia membenarkan isyarat komunikasi diteruskan dengan lancar ke nod seterusnya.

Skalabiliti I/O Berketumpatan Tinggi: Unit ini menempatkan sehingga 8 modul I/O dalam ruang 8U yang padat. Ia membolehkan jurutera meningkatkan ketumpatan I/O dalam kabinet kawalan sedia ada tanpa kos dan kerumitan menambah Unit Kawalan Medan (FCU) tambahan.

Perlindungan Kuasa Aktif-Aktif: Berbeza dengan sistem sandaran pasif, bekalan kuasa dwi-redundan berkongsi beban secara aktif. Jika satu laluan kuasa gagal, modul yang tinggal segera mengambil alih beban penuh, mengelakkan reset sistem dan mengekalkan kesinambungan proses.

Integrasi Rak Standard: Reka bentuk pemasangan rak 19 inci memudahkan pemasangan dalam penutup industri standard. Pelapik penebat yang disertakan mengelakkan gelung bumi dan melindungi elektronik sensitif daripada gangguan elektromagnetik (EMI) yang sering ditemui dalam persekitaran industri berat.

Soalan Lazim

Bolehkah saya menggunakan ANB10D-417/CU2N sebagai nod terakhir dalam rantai bas? Secara amnya, tidak. Penyambung CU2N tidak termasuk penamatan dalaman. Anda biasanya memerlukan versi CU2T (dengan penamat) atau penamat luaran berasingan untuk nod terakhir dalam rantai bagi mengelakkan pantulan isyarat.

Adakah unit ini menyokong "Hot Swapping" bekalan kuasa? Ya. Redundan aktif-aktif membolehkan anda menggantikan modul kuasa yang rosak semasa sistem masih beroperasi, memastikan tiada masa henti untuk gelung proses anda.

Apakah bilangan maksimum nod yang boleh saya sambungkan kepada satu pengawal? Anda boleh menyambungkan sehingga 13 unit ANB10D kepada satu pengawal AFV30 atau AFV40, membolehkan pengembangan I/O besar-besaran di seluruh fasiliti anda.

Adakah unit ini sesuai untuk kawasan berbahaya (Kelas 1 Div 2)? Model khusus ini (ANB10D-417) adalah jenis asas (non-Ex). Untuk keperluan kawasan berbahaya, anda mesti mengesahkan penarafan perlindungan khusus penutup anda atau merujuk katalog perkakasan "Ex-rated" Yokogawa.