Yokogawa ANB10D-425/CU2T/NDEL CENTUM VP Unit Nod Bas ESB Dwi-Redundan

2026-04-20T00:30:06-07:00

Unit Yokogawa ANB10D-425/CU2T/NDEL berfungsi sebagai antara muka pengembangan berkeupayaan tinggi untuk sistem kawalan diedarkan CENTUM VP. Unit ini menghubungkan pelbagai modul I/O ke Unit Kawalan Medan (FCU) melalui bas Backplane Serial Lanjutan (ESB) dwi-redundan, memastikan tiada kehilangan data semasa kegagalan komunikasi. Ia menggabungkan bekalan kuasa dwi-redundan yang serasi dengan grid AC 220–240 V untuk mengekalkan operasi berterusan. Kami membekalkan unit ini sebagai 100% Baru dan Asli, dengan lesen pengembangan nod /NDEL yang telah dipasang dan perkakasan penamatan /CU2T yang terintegrasi untuk integrasi sistem segera.

Perincian Nombor Bahagian

Suffix dan kod pilihan menentukan seni bina elektrik dan fungsi nod khusus ini:

ANB10D: Model asas untuk unit nod bas ESB dwi-redundan.

-4: Dilengkapi dengan modul bekalan kuasa dwi-redundan untuk keupayaan tinggi.

2: Ditentukan untuk input bekalan kuasa AC 220 - 240 V.

5: Perkakasan jenis asas direka untuk persekitaran tanpa perlindungan letupan.

/CU2T: Termasuk Unit Penyambung dengan Terminator S9564FA terintegrasi (2 unit).

/NDEL: Termasuk Lesen Perisian untuk Pengembangan Nod yang telah dipasang.

Spesifikasi Teknikal

Antara Muka Komunikasi: Bas ESB dwi-redundan

Voltan Input: 220 V hingga 240 V AC (50/60 Hz)

Logik Redundan: Bekalan kuasa paralel redundan dan komunikasi laluan dwi

Penamatan Bas: Termasuk dua terminator S9564FA dalam unit CU2T

Kapasiti I/O: Menyokong sehingga 8 modul I/O Yokogawa setiap nod

Integrasi Perisian: Lesen pengembangan /NDEL yang dipasang di kilang

Standard Pemasangan: Pemasangan rak 19 inci (ketinggian 8U)

Berat Bersih: 10 kg

Kelebihan Kejuruteraan

Penamatan Rantaian Akhir Tanpa Gangguan: Pilihan /CU2T menghapuskan keperluan untuk perintang penamatan luaran. Dengan mengintegrasikan dua terminator S9564FA terus ke antara muka penyambung, model ini memudahkan pendawaian kabinet dan mengelakkan pantulan isyarat pada nod terakhir rantai bas ESB.

Seni Bina Kuasa Berkeupayaan Tinggi: Dua modul kuasa bebas berkongsi beban elektrik semasa operasi normal. Jika satu sumber kuasa gagal, modul yang tinggal segera mengambil alih beban penuh, mengelakkan masa henti sistem dan melindungi integriti gelung kawalan proses anda.

Skala Sistem Pra-Autorisasi: Pilihan /NDEL termasuk lesen perisian yang diperlukan untuk pengembangan nod. Ini membolehkan jurutera mengembangkan kapasiti sistem dengan segera semasa pentauliahan tanpa kelewatan pentadbiran untuk membeli dan mengaktifkan kunci perisian berasingan.

Pemerolehan Data Deterministik: Bas ESB dwi-redundan menyediakan laluan berkelajuan tinggi khusus untuk data I/O. Seni bina ini memastikan pembolehubah proses kritikal sampai ke FCU dengan masa yang konsisten, walaupun dalam persekitaran dengan gangguan elektromagnet tinggi.

Soalan Lazim

Bolehkah saya menggunakan unit ini dalam persekitaran kuasa AC 110V? Tidak. Suffix "2" secara khusus menetapkan keperluan input AC 220–240 V. Menggunakan 110V akan menyebabkan kuasa tidak mencukupi untuk nod dan modul I/O. Anda mesti menggunakan varian ANB10D-415 untuk sistem 110V.

Adakah unit ini sesuai untuk kedudukan terakhir dalam bas ESB? Ya. Pilihan /CU2T secara khusus termasuk terminator terintegrasi (S9564FA) yang diperlukan untuk nod terakhir dalam rantai komunikasi.

Apa yang berlaku jika salah satu kabel ESB terputus? Sistem terus beroperasi melalui laluan bas ESB sekunder tanpa gangguan. Alat diagnostik CENTUM VP akan memberi amaran "kehilangan redundansi komunikasi", membolehkan kakitangan penyelenggaraan membaiki masalah tanpa menghentikan proses.

Adakah lesen /NDEL meliputi keseluruhan projek? Lesen /NDEL membenarkan unit nod khusus ini beroperasi dalam persekitaran CENTUM VP. Setiap unit nod yang ditambah ke sistem biasanya memerlukan kebenaran pengembangan sendiri.