AAB841-S50 | Modul I/O Analog Hibrid ProSafe-RS CENTUM VP Gaya Yokogawa S2

2026-04-20T00:59:48-07:00

Type: Modul I/O Analog
Price: 66.00

Gambaran Produk

Yokogawa AAB841-S50 (Gaya S2) berfungsi sebagai modul hibrid berketumpatan tinggi yang serba boleh untuk seni bina CENTUM VP dan ProSafe-RS FIO. Modul ini menghapuskan keperluan untuk kad input dan output berasingan dengan menawarkan 8 saluran yang boleh dikonfigurasikan melalui perisian. Setiap saluran berfungsi sama ada sebagai Input Analog atau Output Analog, mengoptimumkan ruang kabinet dalam sistem skid tempatan dan persekitaran kawalan proses bersepadu. Kami menyediakan unit ini sebagai 100% baru dan asli peralatan kilang untuk memastikan ketersediaan sistem maksimum.

Perincian Nombor Bahagian

Kod model AAB841-S50 menentukan konfigurasi khusus untuk sistem FIO:

AAB841: Modul I/O Analog Hibrid (Keupayaan Input dan Output).

-S: Jenis standard untuk persekitaran isyarat standard.

5: Menyokong fungsi AI/AO boleh pilih perisian merentasi 8 saluran.

0: Kod spesifikasi fungsi asas.

Gaya S2: Revisi perkakasan terkini untuk prestasi terma dan elektrik yang dipertingkatkan.

Spesifikasi Teknikal

Modul ini menyediakan pemprosesan isyarat berkelajuan tinggi dengan parameter teknikal berikut:

Parameter | Spesifikasi
Kapasiti I/O | 8 Saluran (Boleh dikonfigurasikan sebagai AI atau AO)
Julat Isyarat | 1–5 V DC
Ketepatan | $\pm0.1\%$ daripada skala penuh untuk kedua-dua AI dan AO
Kitaran Segar Semula Data | 10 ms setiap modul
Impedans Input | $\ge 1$ MΩ
Rintangan Beban Output | $\ge 2$ kΩ
Julat Suhu | -20°C hingga +70°C
Penggunaan Kuasa | 450 mA tipikal (pada bas dalaman 5 V DC)
Dimensi | 32.8 mm (W) × 130 mm (D) × 107.5 mm (H)

Kelebihan Kejuruteraan

Peruntukan Saluran Dinamik: Saluran AI/AO boleh pilih perisian membolehkan jurutera menyesuaikan bilangan I/O tanpa menukar perkakasan. Fleksibiliti ini menyelesaikan masalah biasa perubahan reka bentuk saat akhir di lantai loji, mengurangkan inventori alat ganti.

Ketahanan Persekitaran Ekstrem: Julat suhu operasi yang luas (-20°C hingga +70°C) membolehkan pemasangan dalam peti lapangan tanpa kawalan iklim. Ketahanan ini menjadikan AAB841-S50 sesuai untuk skid minyak dan gas huluan di mana keadaan persekitaran berubah-ubah dengan ketara.

Prestasi Gelung Berkelajuan Tinggi: Kitaran segar semula data 10 ms memastikan maklum balas hampir serta-merta untuk gelung kawalan kritikal. Kelajuan ini meningkatkan ketepatan sistem instrumentasi keselamatan ProSafe-RS dan kawalan peraturan CENTUM VP.

Penggunaan Ruang Optimum: Lebar padat 32.8 mm memuatkan 8 saluran hibrid dalam satu slot. Ketumpatan tinggi ini secara langsung mengurangkan jejak fizikal rak I/O, menurunkan kos keseluruhan kabinet bilik kawalan.

Soalan Lazim

Bolehkah saya mencampur saluran AI dan AO pada modul AAB841-S50 yang sama?

Boleh. Anda boleh mengkonfigurasikan setiap 8 saluran secara bebas melalui perisian sistem. Ini membolehkan sebarang gabungan input dan output dalam satu modul.

Adakah modul ini menyokong isyarat arus 4–20 mA?

AAB841-S50 beroperasi pada julat isyarat 1–5 V DC. Untuk berinteraksi dengan peranti lapangan 4–20 mA, anda mesti menggunakan perintang shunt ketepatan 250 Ω di papan terminal untuk menukar isyarat arus kepada voltan yang diperlukan.

Apakah maksud penamaan "Gaya S2"?

Gaya S2 mewakili revisi perkakasan terkini. Ia mengekalkan keserasian penuh ke belakang dengan gaya terdahulu tetapi menawarkan penyerapan haba komponen dalaman yang dipertingkatkan dan kebolehpercayaan lebih tinggi dalam julat suhu yang diperluas.

Adakah modul menyediakan pengasingan galvanik setiap saluran?

Tidak. Modul ini menggunakan reka bentuk tanah bersama (tidak diasingkan antara saluran). Ia berfungsi terbaik dalam aplikasi di mana peranti lapangan berkongsi rujukan biasa atau di mana penghalang pengasingan luaran sudah wujud.