ANB10D-425/CU2T | Yokogawa CENTUM VP Unit Nod Bas ESB

2026-04-19T23:20:13-07:00

Yokogawa ANB10D-425/CU2T berfungsi sebagai nod pengembangan berkeupayaan tinggi untuk Sistem Kawalan Teragih (DCS) CENTUM VP. Unit ini memudahkan sambungan modul I/O tempatan dan jauh melalui bas Backplane Serial Lanjutan (ESB) dwi-redundan. Dengan menyediakan antara muka yang stabil untuk modul FIO, ANB10D-425 memastikan aliran data lancar antara instrumen lapangan dan stesen kawalan. Kami membekalkan unit ini sebagai 100% Baru dan Asli, memenuhi piawaian ketat kemudahan automasi proses moden.

Perincian Nombor Bahagian: Siri ANB10D

Yokogawa menentukan konfigurasi teknikal unit nod melalui kod akhiran dan pilihan berikut:

Kod | Kategori | Spesifikasi Teknikal
ANB10D | Model | Unit Nod untuk Bas ESB Dwi-Redundan
-4 | Bekalan Kuasa | Modul bekalan kuasa dwi-redundan dipasang
2 | Voltan | Input bekalan kuasa AC 220 - 240 V
5 | Perlindungan | Jenis asas (tiada perlindungan letupan)
/CU2T | Pilihan | Unit Penyambung dengan Terminator dalaman untuk Bas ESB

Spesifikasi Teknikal

ANB10D-425/CU2T menggabungkan perkakasan kuasa dan komunikasi yang kukuh untuk mengurus beban I/O berat:

Antara Muka Bas: Bas ESB dwi-redundan

Bekalan Kuasa: Dwi-redundan (menyokong penggantian panas tanpa henti)

Voltan Input: 220 V hingga 240 V AC, 50/60 Hz

Jenis Penyambung: Termasuk Unit Penyambung /CU2T dengan Terminator terbina dalam

Sokongan I/O: Menampung modul Yokogawa FIO (Input/Output Lapangan)

Berat: 10 kg

Pemasangan: Boleh dipasang pada rak standard 19 inci (memerlukan ketinggian 5U)

Kelebihan Kejuruteraan

ANB10D-425/CU2T menyelesaikan cabaran infrastruktur kritikal dalam automasi proses:

Ketersediaan Kuasa Tanpa Gangguan: Konfigurasi bekalan kuasa dwi-redundan menghapuskan masa henti akibat kegagalan modul kuasa individu. Modul sekunder membawa beban penuh serta-merta jika unit utama gagal, membolehkan penggantian dalam talian tanpa mematikan nod I/O.

Penamatan Bas yang Dipermudahkan: Pilihan /CU2T yang terintegrasi menyediakan unit penyambung yang telah dipasang dengan terminator terbina dalam. Ini menghapuskan keperluan untuk perintang penamat luaran dan mengurangkan kerumitan rantai daisy bas ESB, memastikan integriti isyarat berkelajuan tinggi merentasi jarak rak yang panjang.

Operasi Voltan Tinggi yang Stabil: Direka khusus untuk grid AC 220-240V, litar kuasa dalaman menapis bunyi talian industri dan mengendalikan turun naik voltan yang biasa dalam persekitaran industri berat, melindungi isyarat I/O sensitif daripada gangguan elektrik.

Skalabiliti Ketumpatan Tinggi: Rangka yang kukuh menyokong berat penuh dan beban terma konfigurasi I/O ketumpatan tinggi. Jurutera menggunakan unit ini untuk menggabungkan ratusan titik digital dan analog ke dalam satu antara muka yang dipasang pada rak, secara signifikan mengurangkan ruang kabinet yang diperlukan.

Soalan Lazim

Adakah pilihan /CU2T menghilangkan keperluan terminator luaran?

Ya. Unit penyambung /CU2T termasuk terminator dalaman. Apabila anda meletakkan nod ini di hujung rantai bas ESB, ia secara automatik menyediakan penamatan elektrik yang diperlukan untuk mengelakkan pantulan isyarat.

Bolehkah saya mencampur bekalan kuasa AC dan DC dalam ANB10D-425?

Tidak. Model ini (Akhiran 2) menggunakan kuasa AC 220-240V. Kedua-dua modul kuasa redundan mesti sepadan dengan spesifikasi voltan AC untuk memastikan pengedaran kuasa backplane kekal stabil.

Apakah perbezaan utama antara ANB10S dan ANB10D?

ANB10D menyokong antara muka bas ESB dwi-redundan, yang memerlukan dua kabel bas ESB untuk komunikasi. Konfigurasi ini melindungi sistem daripada kehilangan I/O sepenuhnya jika satu kabel bas rosak.

Adakah ANB10D-425/CU2T serasi dengan CENTUM CS 3000?

Ya, unit ini mengekalkan keserasian ke belakang dengan sistem CENTUM CS 3000 sambil berfungsi sebagai komponen standard untuk pemasangan CENTUM VP semasa. Sentiasa sahkan versi perisian anda untuk memastikan pengawal LFS menyokong bilangan nod.