Yokogawa AAB841-S00 Modul Input/Output Analog CENTUM VP

2026-04-20T00:53:25-07:00

Type: Modul I/O Analog
Price: 66.00

Gambaran Produk

Yokogawa AAB841-S00 berfungsi sebagai modul Input/Output Analog berketumpatan tinggi yang direka khusus untuk sistem kawalan teragih CENTUM VP. Modul ini menjimatkan ruang rak dengan menggabungkan 8 saluran input dan 8 saluran output dalam satu unit. Ia memproses input voltan DC 1 hingga 5 V sambil menyediakan output arus DC 4 hingga 20 mA untuk kawalan instrumen lapangan. Kami membekalkan modul ini sebagai 100% baru dan asli dari stok kilang untuk memastikan integriti sistem maksimum.

Perincian Nombor Bahagian

Kod model AAB841-S00 mengikuti pengenalan modular standard Yokogawa:

AAB841: Modul Input/Output Analog (8 saluran input / 8 saluran output)

-S: Konfigurasi jenis standard

0: Sentiasa 0 (Tetap)

0: Keperluan fungsi perisian asas

Spesifikasi Teknikal

Modul ini menawarkan pemprosesan isyarat berketepatan tinggi dengan parameter teknikal berikut:

Parameter | Spesifikasi
Saluran | 8 Input / 8 Output
Julat Isyarat Input | 1 hingga 5 V DC
Julat Isyarat Output | 4 hingga 20 mA DC
Ketepatan Input | ±4 mV
Ketepatan Output | ±48 μA
Respons Langkah Input | 100 ms
Respons Langkah Output | 40 ms
Penggunaan Kuasa | 310 mA (5V DC) / 250 mA (24V DC)
Isolasi | Reka bentuk tanpa isolasi
Kaedah Sambungan | Terminal pengapit tekanan atau kabel KS
Berat | 0.3 kg

Kelebihan Kejuruteraan

Reka Bentuk Hibrid Jimat Ruang: Dengan menggabungkan fungsi input dan output dalam satu modul seberat 0.3 kg, AAB841-S00 mengurangkan bilangan slot yang diperlukan dalam unit nod. Pengurangan jejak ini sangat penting di platform luar pesisir atau bilik kawalan berkontena di mana ruang kabinet adalah terhad.

Perlindungan Input Impedans Tinggi: Dalam keadaan berkuasa, input voltan mengekalkan impedans ≥1 MΩ. Rintangan tinggi ini mengelakkan beban isyarat, memastikan modul menangkap pembolehubah proses sebenar tanpa mengubah isyarat sumber.

Pelaksanaan Gelung Kawalan Pantas: Dengan respons langkah output 40 ms dan respons input 100 ms, modul ini menyokong gelung kawalan yang bertindak pantas. Ia memastikan DCS bertindak balas dengan cepat terhadap gangguan proses, mengekalkan kestabilan dalam persekitaran tekanan tinggi atau aliran tinggi.

Pemasangan Kabel Lapangan Fleksibel: Modul ini menyokong kedua-dua terminal pengapit tekanan dan antara muka kabel KS. Fleksibiliti ini membolehkan jurutera memilih antara pendawaian titik-ke-titik terus untuk penyelenggaraan mudah atau kabel KS pra-fabrikasi untuk penamatan besar-besaran yang cepat dan tanpa kesilapan semasa pelaksanaan sistem berskala besar.

Soalan Lazim

Bolehkah AAB841-S00 mengendalikan input arus terus?

Modul ini secara asli menerima 1 hingga 5 V DC. Untuk memproses input arus 4 hingga 20 mA, anda mesti memasang perintang shunt ketepatan (biasanya 250 Ω) merentasi terminal input untuk menukar arus kepada julat voltan yang diperlukan.

Apakah pertimbangan terma untuk pemasangan?

Modul ini menunjukkan pergeseran suhu hanya +0.1% setiap 10°C. Walaupun sangat stabil, anda harus memastikan pengudaraan kabinet yang konsisten untuk kekal dalam julat operasi standard, terutamanya apabila memasang beberapa modul I/O berketumpatan tinggi berdekatan.

Adakah modul ini menyediakan isolasi antara saluran?

Tidak, AAB841-S00 menggunakan reka bentuk tanpa isolasi. Untuk aplikasi yang melibatkan voltan mod biasa tinggi atau gangguan elektrik yang ketara antara peranti lapangan, anda harus menggunakan penebat isyarat luaran untuk melindungi papan belakang DCS.

Adakah modul ini serasi dengan sistem CENTUM CS 3000 lama?

AAB841-S00 terutamanya menyokong persekitaran CENTUM VP. Sentiasa sahkan model Stesen Kawalan Lapangan (FCS) dan versi firmware anda untuk memastikan keserasian pemacu perisian penuh sebelum menukar panas atau menambah modul baru.