ANB10D-420/CU2T/NDEL | Yokogawa | Unit Nod Bas CENTUM VP ESB

2026-04-19T23:25:13-07:00

Yokogawa ANB10D-420/CU2T/NDEL berfungsi sebagai nod pengembangan penting untuk Sistem Kawalan Teragih (DCS) CENTUM VP. Unit ini memudahkan komunikasi berkelajuan tinggi antara Stesen Kawalan Medan (FCS) dan modul I/O jauh melalui antara muka bas ESB tahan ganda. Ia membolehkan pengembangan lancar titik I/O di seluruh kemudahan industri. Kami membekalkan unit ini sebagai 100% Baru dan Asli, berfungsi sebagai pengganti terus yang dinaik taraf untuk konfigurasi ANB10D/CU2T lama.

Perincian Nombor Bahagian: ANB10D-420/CU2T/NDEL

Yokogawa menggunakan sistem pengekodan modular untuk menentukan keupayaan perkakasan dan lesen khusus bagi siri ANB10D:

Kod | Spesifikasi | Definisi Teknikal
ANB10D | Model Asas | Unit Nod untuk Bas ESB Tahan Ganda
-4 | Redundansi Kuasa | Konfigurasi bekalan kuasa dual-redundan
2 | Voltan | Bekalan kuasa AC 220 - 240 V
0 | Perlindungan | Jenis asas (Tiada perlindungan letupan)
/CU2T | Opsyen | Unit penyambung dengan Terminator untuk Bas ESB
/NDEL | Opsyen | Lesen perisian untuk Pengembangan Nod

Spesifikasi Teknikal

ANB10D-420/CU2T/NDEL menggabungkan parameter elektrik dan mekanikal yang kukuh untuk operasi industri berterusan:

Jenis: Unit Nod Bas ESB

Input Kuasa: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz

Penggunaan Kuasa: 200 VA (AC); 5.5 A (setara DC)

Redundansi: Menyokong bekalan kuasa dual-redundan dan laluan bas tahan ganda

Pemasangan: Pemasangan rak standard 19 inci

Aksesori Termasuk: Penebat busi, skru pemasangan M5 x 4

Komunikasi: Unit penyambung dengan terminator ESB terbina dalam

Berat Bersih: 10 kg

Kelebihan Kejuruteraan

ANB10D-420/CU2T/NDEL menyediakan penyelesaian kritikal untuk kawalan proses berkeupayaan tinggi dan kebolehsuaian sistem:

Hapuskan Pantulan Isyarat: Opsyen /CU2T yang terintegrasi menyediakan unit penyambung khusus dengan terminator dalaman. Perkakasan ini menghapuskan "bunyi" elektrik dan pantulan isyarat pada bas ESB, memastikan integriti data sepanjang kabel panjang antara nod.

Kebolehsuaian Pra-Lesen: Akhiran /NDEL termasuk lesen perisian untuk Pengembangan Nod pada masa pembelian. Ini menghilangkan beban pentadbiran mendapatkan lesen berasingan apabila menambah nod I/O baru ke projek CENTUM VP sedia ada.

Reka Bentuk Kuasa Selamat Gagal: Akhiran -4 menunjukkan bekalan kuasa dual-redundan. Jika satu modul kuasa gagal, modul kedua mengambil alih beban sepenuhnya serta-merta. Ini mengelakkan penutupan nod secara menyeluruh dan memastikan data I/O medan sentiasa dapat dilihat oleh pengendali.

Integrasi Rak Dipermudahkan: Unit ini termasuk busi penebat khusus dan skru M5 standard. Aksesori ini memudahkan pemasangan rak 19 inci sambil menghalang gelung bumi dan gangguan elektromagnetik (EMI) daripada meresap melalui rangka rak.

Soalan Lazim

Bolehkah ANB10D-420/CU2T/NDEL menggantikan ANB10D/CU2T yang lama? Ya, Yokogawa menetapkan model khusus ini sebagai pengganti terus. Ia mengekalkan jejak fizikal yang sama sambil mengintegrasikan semakan komponen terkini untuk pengurusan terma yang lebih baik.

Adakah unit ini menyokong kuasa AC 110V? "2" dalam kod akhiran secara khusus menunjukkan konfigurasi AC 220-240V. Jika tapak anda menggunakan AC 100-120V, anda mesti memilih model dengan kod akhiran "1".

Apakah kelebihan bas ESB tahan ganda? Reka bentuk tahan ganda menyediakan dua laluan fizikal bebas untuk data. Jika satu kabel ESB rosak secara fizikal, nod terus berkomunikasi melalui kabel kedua, mengekalkan keterlihatan proses 100%.

Adakah lesen perisian NDEL fizikal atau digital? Lesen ini terikat pada nombor siri perkakasan dan firmware. Dengan memesan versi /NDEL, perkakasan tiba sedia untuk pengembangan dalam persekitaran kejuruteraan Yokogawa.