1797-OB4D FLEX Ex Modul Output Digital 4-Saluran | Allen Bradley

2026-04-20T19:23:13-07:00

Type: Modul Output Digital
Price: 66.00

Gambaran Produk

Allen Bradley 1797-OB4D berfungsi sebagai modul output digital berprestasi tinggi dan intrinsik selamat yang direka khusus untuk platform FLEX Ex I/O. Modul ini mengawal peranti lapangan yang terletak di kawasan berbahaya dengan menyediakan empat output sumber tanpa penebatan. Ia menggabungkan diagnostik perkakasan canggih dan perlindungan elektronik untuk mengekalkan integriti sistem dalam persekitaran yang tidak stabil. Kami menyediakan unit ini sebagai 100% Baru dan Asli, memastikan pemasangan kawasan berbahaya anda memenuhi semua piawaian keselamatan dan keperluan operasi yang ditetapkan.

Spesifikasi Teknikal

1797-OB4D memberikan kawalan dan pemantauan tepat melalui parameter teknikal berikut:

Ciri | Spesifikasi
Pengeluar | Allen Bradley
Barisan Produk | FLEX Ex I/O (1797)
Bilangan Output | 4 Output Sumber Tanpa Penebatan
Julat Beban | 30 hingga 5000 Ohm
Bekalan Kuasa | 9.5V DC
Perlindungan Elektronik | Pecah Wayar, Beban Lebih, dan Litar Pintas
Penggunaan Kuasa Sisi Lapangan | 7.5 Watt
Penyerapan Kuasa | 5.0 Watt
Penyerapan Terma | 17.07 BTU/jam
Saiz Wayar Konduktor | Sehingga 4 $mm^2$
Berat | 1.00 lbs (0.45 kg)

Kelebihan Kejuruteraan

1797-OB4D menangani cabaran khusus automasi lokasi berbahaya melalui reka bentuk elektronik yang disasarkan:

Reka Bentuk Intrinsik Selamat: Modul ini menghapuskan keperluan untuk kotak kalis letupan yang mahal atau penghalang keselamatan luaran. Ia mengehadkan tenaga yang dilepaskan ke lapangan, mengelakkan pencucuhan atmosfera mudah terbakar di persekitaran Zon 1 atau Zon 2.

Liputan Diagnostik Menyeluruh: Perkakasan memantau kesihatan gelung output secara aktif. Ia mengesan keadaan "Pecah Wayar" (litar terbuka) dan "Litar Pintas" dengan segera, melaporkan kesilapan ini kepada pengawal untuk mengelakkan penyimpangan proses dan mengurangkan masa penyelesaian masalah.

Keserbagunaan Beban yang Dipertingkatkan: Julat beban yang luas dari 30 hingga 5000 Ohm membolehkan modul mengendalikan pelbagai solenoid, penunjuk, dan aktuator intrinsik selamat tanpa memerlukan komponen padanan impedans.

Perlindungan Elektronik Terpadu: Modul ini mempunyai perlindungan elektronik tindak balas pantas yang mematikan saluran individu semasa beban lebih. Tindak balas tempatan ini menghalang satu kesilapan lapangan daripada menjejaskan bekalan kuasa atau papan belakang keseluruhan rak I/O.

Soalan Lazim

Bolehkah saya menggunakan 1797-OB4D dengan pangkalan terminal FLEX I/O 1794 standard?

Tidak. 1797-OB4D memerlukan pangkalan terminal siri 1797. Sistem FLEX Ex 1797 menggunakan papan belakang dan seni bina pengedaran kuasa khusus untuk mengekalkan penarafan keselamatan intrinsik, menjadikannya tidak serasi dengan perkakasan 1794 standard.

Jenis pendawaian lapangan apa yang anda cadangkan untuk modul ini?

Terminal modul menyokong saiz wayar sehingga 4 $mm^2$. Kami mengesyorkan menggunakan kabel berjaket biru untuk mengenal pasti dengan jelas litar intrinsik selamat dalam kabinet kawalan dan laluan lapangan anda, mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa.

Bagaimana pengesanan "Pecah Wayar" memberi manfaat kepada operasi saya?

Pengesanan Pecah Wayar memberitahu sistem kawalan jika wayar terputus atau gegelung solenoid gagal terbuka. Ini membolehkan PLC mencetuskan interlock keselamatan atau amaran penyelenggaraan dengan segera, tanpa perlu menunggu kegagalan proses untuk mendedahkan masalah perkakasan.

Apakah sumber kuasa yang diperlukan oleh 1797-OB4D?

Modul ini mendapat kuasa dari bekalan kuasa intrinsik selamat siri 1797-PS melalui papan belakang FLEX Ex. Anda mesti mengira jumlah penggunaan kuasa (7.5W sisi lapangan untuk modul ini) untuk memastikan modul bekalan kuasa anda mempunyai kapasiti mencukupi untuk keseluruhan rak.