Kit Pampasan Sambungan Sejuk Allen Bradley 1794-CJC2 FLEX I/O

2026-04-20T19:20:24-07:00

Type: Kit Pampasan
Price: 66.00

Gambaran Produk

Allen Bradley 1794-CJC2 menyediakan rujukan terma kritikal yang diperlukan untuk pengukuran termokopel yang tepat dalam platform FLEX I/O. Kit ini terdiri daripada dua termistor Pengimbangan Sambungan Sejuk (CJC) berketepatan tinggi yang dipasang terus ke pangkalan terminal modul input termokopel. Ia menghapuskan ralat pengukuran yang disebabkan oleh sambungan logam berlainan di blok terminal, memastikan PLC menerima bacaan suhu yang tepat. Kami membekalkan kit ini sebagai 100% Baru dan Asli, memastikan gelung kawalan proses anda mengekalkan ketepatan kalibrasi kilang.

Spesifikasi Teknikal

Kit 1794-CJC2 menggunakan teknologi termistor khusus untuk menstabilkan data suhu:

Ciri | Spesifikasi
Pengeluar | Allen Bradley
Barisan Produk | FLEX I/O (1794)
Keluarga Serasi | 1794 FLEX, FLEX EX, FLEX XT
Keserasian Modul | 1794-IRT8, 1794-IT8, 1794-IT8I
Jenis Sensor | Termistor Ketepatan
Kuantiti Kit | 2 Sensor setiap Kit
Julat Suhu Operasi | -20°C hingga +70°C (-4°F hingga 158°F)
Kelembapan Relatif | 5% hingga 95% (Tidak mengembun)
Perlindungan Ingress | IP20
Pemasangan | Terpadu pada Pangkalan Terminal

Kelebihan Kejuruteraan

Kit 1794-CJC2 mengoptimumkan pemantauan terma dalam persekitaran I/O teragih yang kompleks:

Pembetulan Ralat Berasaskan Perkakasan: Sensor ini mengukur suhu tepat pada skru terminal di mana wayar termokopel disambungkan. Data ini membolehkan modul input menolak voltan terma ambien secara matematik, meninggalkan hanya suhu proses sebenar.

Ketahanan Persekitaran yang Kukuh: Sensor beroperasi dengan boleh dipercayai dalam julat suhu yang luas dari -20°C hingga +70°C. Ini menjadikan kit sesuai untuk kabinet I/O jauh yang terletak berhampiran relau atau dalam penutup luar yang tidak berpenyejukan.

Integrasi Terminal Lancar: Reka bentuk membolehkan pemasangan pantas ke pangkalan terminal 1794-TBN atau 1794-TB3. Sensor dipasang dengan kukuh ke dalam slot yang ditetapkan, mengelakkan pergeseran tidak sengaja semasa operasi mesin bergetar kuat.

Sokongan untuk Persekitaran Ekstrem: Keserasian dengan modul FLEX XT (Suhu Diperluas) dan FLEX EX (Lokasi Berbahaya) memastikan interlock keselamatan suhu kritikal berfungsi dengan betul dalam sektor industri yang paling mencabar.

Soalan Lazim

Berapa banyak kit 1794-CJC2 yang saya perlukan untuk satu modul 8-saluran?

Setiap kit 1794-CJC2 mengandungi dua sensor. Anda memerlukan tepat satu kit (dua sensor) bagi setiap modul termokopel. Biasanya, anda memasang satu sensor di setiap sisi pangkalan terminal untuk menyediakan rujukan terma seimbang bagi semua saluran input.

Adakah kit ini memerlukan pendawaian berasingan ke PLC?

Tidak. Sensor 1794-CJC2 disambungkan terus ke terminal khusus pada pangkalan terminal 1794. Modul I/O mengesan rintangan termistor melalui sambungan backplane secara automatik, tanpa memerlukan pendawaian lapangan tambahan atau kuasa luaran.

Bolehkah saya menggunakan 1794-CJC2 dengan jenama I/O lain?

Tidak. Kit ini mempunyai faktor bentuk dan lengkung rintangan khusus yang direka eksklusif untuk modul termokopel Allen Bradley FLEX I/O. Menggunakan sensor pihak ketiga akan menyebabkan ralat pergeseran suhu yang ketara atau kesalahan diagnostik modul.

Apa yang berlaku jika sensor CJC gagal atau hilang?

Modul termokopel mengesan litar terbuka dan menandakan ralat "CJC Open" dalam pengawal. Tanpa sensor ini, modul tidak dapat melakukan pengimbangan sambungan sejuk yang diperlukan, dan bacaan suhu anda akan berubah dengan ketara apabila suhu ambien dalam kabinet kawalan berubah.