1771-ID16 | Modul Input AC/DC Digital Allen-Bradley PLC-5

2026-04-21T00:09:43-07:00

Type: Modul Input Digital
Price: 66.00

Gambaran Produk

Modul Allen-Bradley 1771-ID16 berfungsi sebagai antara muka input berketumpatan tinggi yang serba boleh dalam seni bina klasik PLC-5. Modul ini menyediakan 16 titik input individu yang direka untuk mengesan isyarat diskret daripada peranti yang beroperasi pada kategori voltan 120V AC/DC. Ia menjembatani jurang antara peranti lapangan voltan tinggi—seperti suis had, kenalan pemula motor, dan butang tekan—dengan logik backplane PLC-5. Kami membekalkan unit ini dalam keadaan 100% Baru, menyediakan penyelesaian perkakasan penting untuk kemudahan yang mengekalkan piawaian kebolehpercayaan tinggi platform I/O 1771 legacy.

Spesifikasi Teknikal

Jenis Modul: Modul Input Digital AC/DC

Bilangan Input: 16 Titik

Kategori Voltan: 120V AC/DC

Voltan Operasi AC: 77–138V AC

Voltan Operasi DC: 105–138V DC

Arus Backplane: 75 mA

Lewat Isyarat Tipikal (Hidup): 1 ms (AC dan DC)

Lewat Isyarat Tipikal (Mati): 9 ms (DC) / 9 atau 18 ms (AC)

Arus Keadaan Mati Maksimum: 4.0 mA (AC) / 1.8 mA (DC)

Lengan Pendawaian Diperlukan: 1771-WN

Berat: 0.94 lbs (0.43 kg)

Kelebihan Kejuruteraan

1771-ID16 menyelesaikan cabaran integrasi dan penyelenggaraan kritikal dalam persekitaran industri berskala besar:

Pengesanan Dwi-Medium: Litar unik mengendalikan isyarat AC dan DC pada modul yang sama. Fleksibiliti ini membolehkan jurutera mencampur jenis isyarat berbeza dalam rak I/O yang sama, mengurangkan jumlah modul ganti yang diperlukan dan mengoptimumkan ruang chasis.

Pemerolehan Isyarat Pantas: Lewat "Hidup" 1 ms memastikan pemproses mengesan perubahan lapangan hampir serta-merta. Kelajuan ini sangat penting untuk interlocking berkelajuan tinggi dan kawalan urutan di mana ketepatan masa mempengaruhi keselamatan pengeluaran dan hasil.

Ketahanan Bunyi Gred Industri: Ambang voltan tinggi mengelakkan pencetus gangguan yang disebabkan oleh voltan terinduksi atau isyarat "hantu" yang biasa dalam larian kabel panjang bersebelahan dengan kabel kuasa. Modul mengekalkan arus keadaan mati maksimum yang tinggi untuk memastikan PLC mengabaikan arus kebocoran daripada sensor lapangan.

Penyelenggaraan Lapangan Dipermudahkan: Keserasian dengan lengan pendawaian 1771-WN membolehkan pendawaian "depan mati". Kakitangan penyelenggaraan boleh menggantikan modul tanpa mengganggu pendawaian lapangan, yang menghapuskan risiko kesilapan pendawaian semula dan secara drastik memendekkan MTTR (Masa Purata Untuk Baiki) sistem.

Soalan Lazim

Bolehkah saya menggunakan 1771-ID16 dengan litar kawalan 125V DC?

Boleh. Julat voltan operasi DC meliputi sehingga 138V DC, menjadikannya serasi sepenuhnya dengan sistem bateri pegun 125V DC standard yang sering ditemui dalam utiliti kuasa dan aplikasi industri berat.

Adakah modul ini memerlukan slot khusus dalam chasis 1771?

Tidak. Anda boleh memasang 1771-ID16 dalam mana-mana slot I/O yang tersedia dalam chasis I/O universal 1771. Walau bagaimanapun, pastikan arus backplane sesuai dengan kapasiti keseluruhan bekalan kuasa.

Adakah unit ini produk asli Baru?

Ya. Kami menjamin 1771-ID16 ini adalah 100% Baru dan asli. Menggunakan modul 1771 yang baru adalah penting untuk sistem legacy, kerana ia memastikan optoisolator dan kapasitor dalaman mempunyai jangka hayat reka bentuk penuh, mengelakkan risiko kegagalan yang berkaitan dengan komponen lama atau terpakai.

Lengan pendawaian manakah yang saya perlukan untuk modul ini?

Modul ini memerlukan lengan pendawaian 1771-WN. Lengan ini dipasang pada chasis dan menyambungkan wayar lapangan ke pin hadapan modul, memastikan pengurusan terminal yang selamat dan teratur.