Allen-Bradley 1794-OW8XT FLEX I/O Modul Output Relay 8-Titik

2026-04-21T00:04:19-07:00

Type: Modul Output Relay
Price: 66.00

Gambaran Produk

Allen-Bradley 1794-OW8XT berfungsi sebagai modul output relay 8-saluran yang kukuh dalam platform FLEX I/O. Modul ini menyediakan output kontak kering terasing yang mampu mengendalikan beban AC dan DC sehingga 250V AC. Penamaan "XT" menandakan perkakasan ini sebagai versi suhu lanjutan, direka khusus untuk menahan persekitaran industri yang keras yang melebihi had terma peralatan kawalan standard. Kami membekalkan modul ini dalam keadaan 100% Baru Sepenuhnya , memastikan permukaan kontak yang bersih dan hayat mekanikal maksimum untuk rangkaian I/O teragih anda.

Spesifikasi Teknikal

Jenis Modul: Output Relay Diskret

Bilangan Output: 8 Relay Buka Normal (N.O.)

Penarafan Kontak Relay: 250V AC

Beban Kontak Minimum: 100 µA @ 100 mV DC

Rintangan Kontak Awal: 30 mΩ

Masa Pantulan: 1.2 ms

Kekerapan Penukaran: 1 operasi setiap 3 saat (maksimum pada beban berpenarafan)

Arus Flexbus: 5V DC

Penyerapan Kuasa: 5.5 Watt

Penyerapan Terma: 18.8 BTU/jam maksimum

Berat: 0.31 lbs (0.14 kg)

Kelebihan Kejuruteraan

1794-OW8XT menyelesaikan cabaran integrasi peringkat lapangan tertentu melalui seni bina relay khusus dan reka bentuk yang diperkukuh:

Ketahanan Terma Ekstrem: Profil perkakasan XT mengekalkan prestasi penukaran yang boleh dipercayai dalam julat suhu yang jauh lebih luas berbanding modul standard. Ini menghapuskan keperluan sistem kawalan iklim yang mahal dalam kabinet jauh atau penutup luar.

Penukaran Isyarat Tahap Rendah: Dengan keperluan beban kontak minimum hanya 100 µA pada 100 mV DC, modul ini menukar isyarat tenaga rendah dengan tepat. Keupayaan ini sangat penting apabila berinteraksi dengan input elektronik berimpedans tinggi atau instrumen sensitif yang tidak dapat dikendalikan oleh relay kuasa tradisional.

Pengasingan Beban Unggul: Kontak relay menyediakan pemisahan fizikal antara logik backplane dan pendawaian lapangan voltan tinggi. Pengasingan ini melindungi rak FLEX I/O daripada gangguan elektrik, transient, dan potensi gelung bumi yang berasal dari mesin industri berat.

Perlindungan Snubber Terpadu: Modul ini menggabungkan litar snubber untuk mengurus kebocoran keadaan mati dan menekan busur elektrik semasa peralihan kontak. Perlindungan ini memanjangkan hayat mekanikal relay dan mengelakkan gangguan elektromagnet (EMI) daripada mengganggu elektronik sensitif berdekatan.

Soalan Lazim

Apa perbezaan antara 1794-OW8 dan 1794-OW8XT?

Versi "XT" mempunyai komponen dan salutan pelindung yang dipertingkatkan yang membolehkannya beroperasi dalam julat suhu lanjutan. Walaupun mereka berkongsi logik dan jejak pendawaian yang sama, 1794-OW8XT memberikan kebolehpercayaan yang lebih baik dalam persekitaran tanpa kawalan iklim.

Adakah modul ini memerlukan pangkalan terminal berasingan?

Ya. 1794-OW8XT mesti dipasang ke dalam pangkalan terminal 1794 (seperti 1794-TB2, 1794-TB3, atau 1794-TBN). Pangkalan mengendalikan semua pendawaian lapangan, membolehkan anda menggantikan modul tanpa memutuskan sebarang wayar.

Adakah ini produk asli Baru Sepenuhnya?

Ya. Kami menjamin unit ini adalah 100% Baru Sepenuhnya dan asli. Menggunakan modul relay baru adalah penting kerana kontak relay mengalami kehausan mekanikal dan pengoksidaan dari masa ke masa; hanya modul baru menjamin rintangan kontak awal penuh 30 mΩ.

Bagaimana saya memastikan hayat paling lama untuk kontak relay?

Elakkan melebihi kekerapan penukaran satu operasi setiap tiga saat pada beban penuh berpenarafan. Jika aplikasi anda memerlukan kitaran kelajuan tinggi, pertimbangkan menggunakan modul output keadaan pepejal untuk mengelakkan keletihan mekanikal.