1756-IV16 | Modul Input Digital DC Sinking Allen-Bradley ControlLogix

2026-04-20T22:51:07-07:00

Type: Modul Input Digital
Price: 66.00

Gambaran Produk

Allen-Bradley 1756-IV16 berfungsi sebagai antara muka input digital berketumpatan tinggi untuk platform ControlLogix. Modul ini menyediakan 16 titik input sinking, membolehkan pengawal mengesan isyarat diskret daripada peranti lapangan seperti suis had, sensor jarak dekat, dan butang tekan. Ia beroperasi dalam julat fleksibel 10–30V DC, menjadikannya serasi dengan pelbagai standard kuasa industri. Kami menyediakan modul ini dalam keadaan 100% Baru, memastikan pengesanan isyarat yang optimum dan kestabilan rangka jangka panjang untuk seni bina automasi anda.

Spesifikasi Teknikal

1756-IV16 menggunakan parameter berikut untuk memastikan pemerolehan data diskret yang tepat:

Parameter | Spesifikasi
Bilangan Input | 16 Input Sinking
Voltan Input Nominal | 12/24V DC
Julat Voltan Operasi | 10–30V DC
Masa Tunda Input | 2 ms + masa penapis perkakasan
Penyerapan Kuasa Puncak | 5.41 Watt @ 60°C
Arus Backplane (5V) | 110 mA
Arus Backplane (24V) | 2 mA
Arus Keadaan Mati (Maksimum) | 1.5 mA
Berat | 0.19 lbs (0.09 kg)

Kelebihan Kejuruteraan

1756-IV16 memudahkan pengumpulan data berkelajuan tinggi dengan menangani cabaran elektrik dan mekanikal tertentu:

Logik Konfigurasi Sinking: Reka bentuk sinking membolehkan modul menerima arus daripada peranti lapangan yang sourcing (PNP). Konfigurasi standard ini memudahkan pendawaian dalam panel yang kompleks dan sesuai dengan kebanyakan output sensor industri moden.

Penapisan Isyarat Boleh Laras: Pengguna boleh melaraskan masa penapis input untuk menghapuskan bunyi elektrik dan "pantulan sentuhan" daripada suis mekanikal. Penapisan yang ditakrifkan oleh perisian ini memastikan CPU menerima isyarat yang bersih dan bebas pantulan walaupun dalam persekitaran EMI tinggi.

Pengurusan Terma: Modul ini hanya menyerap 5.41 Watt pada operasi puncak. Jejak terma yang rendah ini mengelakkan pengumpulan haba dalam rangka ControlLogix, melindungi pemproses dan modul komunikasi bersebelahan daripada kegagalan akibat haba.

Tindak Balas Diagnostik Pantas: Tunda perkakasan 2ms memastikan pengawal bertindak hampir serta-merta terhadap perubahan lapangan. Kelajuan ini sangat penting untuk interlock keselamatan dan aplikasi pengiraan berkelajuan tinggi di mana ketepatan milisaat mempengaruhi kualiti pengeluaran.

Soalan Lazim

Adakah 1756-IV16 memerlukan Blok Terminal Boleh Tanggal (RTB) berasingan?

Ya. Anda mesti membeli blok terminal 1756-TBNH atau 1756-TBSH secara berasingan untuk menyambungkan pendawaian lapangan ke modul. Pastikan RTB dipasang sepenuhnya untuk mengekalkan sambungan elektrik yang selamat.

Apakah perbezaan antara modul sinking ini dan modul sourcing?

1756-IV16 adalah modul "Sinking", bermakna ia menyediakan laluan ke bumi (COM) untuk arus yang datang dari peranti lapangan anda. Jika sensor anda adalah "Sinking" (NPN), anda biasanya memerlukan modul "Sourcing" sebaliknya.

Adakah ini bahagian asal Allen-Bradley yang Baru?

Ya. Kami hanya membekalkan unit 100% Baru dalam keadaan kilang asal. Modul baru menjamin bahawa optoisolator dan litar dalaman mempunyai jangka hayat penuh tanpa tekanan elektrik sebelumnya.

Bolehkah saya menukar modul ini secara panas semasa rangka dihidupkan?

Platform ControlLogix menyokong Penanggalan dan Pemasangan Semasa Kuasa (RIUP). Walaupun anda boleh menggantikan modul tanpa mematikan sistem, sentiasa ikut protokol keselamatan khusus kilang untuk mengelakkan pergerakan mesin secara tidak sengaja semasa pertukaran.