1715-TASOF8 Modul Output Analog 8-Kanal Redundan | Allen Bradley

2026-04-27T23:11:21-07:00

Type: Modul Output Analog
Price: 66.00

Ikhtisar Produk

Allen Bradley 1715-TASOF8 berfungsi sebagai modul output analog 8 saluran dengan integritas tinggi yang dirancang khusus untuk platform I/O Redundan 1715. Modul ini menyediakan sinyal kontrol penting (0 hingga 24 mA) ke perangkat lapangan seperti posisi katup dan aktuator dalam aplikasi yang memerlukan operasi tanpa henti. Modul ini mendukung konfigurasi tahan kesalahan, memungkinkan sistem mempertahankan kontrol bahkan selama transisi perangkat keras. Kami menyediakan unit ini sebagai 100% Baru dan Asli, memastikan sistem keselamatan terinstrumentasi dan loop kontrol kritis Anda beroperasi dengan presisi bersertifikat OEM.

Spesifikasi Teknis

1715-TASOF8 beroperasi dengan parameter listrik dan fisik berikut:

Fitur | Spesifikasi
Produsen | Allen Bradley (Rockwell Automation)
Jumlah Saluran | 8 Saluran
Rentang Output | 0 hingga 24 mA per saluran
Daya Loop Lapangan | 18 hingga 32V DC
Dissipasi Daya Sistem | 3.6 W (Maksimum)
Tegangan Isolasi | 50V (Kontinu) Isolasi Dasar
Uji Tipe Dielektrik | 500V AC selama 60 detik
Ukuran Kabel | 22 hingga 16 AWG (0.33 hingga 1.5 mm²)
Berat | 0.26 Kg (0.57 lbs)
Dimensi (L x T) | 8.4 cm x 13.2 cm

Keunggulan Teknik

1715-TASOF8 mengatasi tantangan ketersediaan kompleks dan gangguan sinyal di industri berat:

Arsitektur Ketersediaan Tinggi: Modul ini terintegrasi ke dalam bus redundan 1715, memungkinkan penggantian "Hot Swap" tanpa kehilangan sinyal lapangan. Ini menghilangkan waktu henti di industri proses kontinu seperti minyak dan gas atau pemurnian kimia.

Rentang Output Diperluas: Kemampuan 0 hingga 24 mA memberikan ruang tambahan di luar rentang standar 4-20 mA. Ini memungkinkan pengendali mengirim sinyal ke kondisi over-range untuk tujuan diagnostik atau kalibrasi katup khusus.

Manajemen Termal yang Dioptimalkan: Dissipasi daya rendah (hanya 0.64 W per loop lapangan) mencegah penumpukan panas di kabinet berdensitas tinggi. Desain ini mempertahankan umur modul dan mencegah pergeseran sinyal akibat panas di lingkungan suhu tinggi.

Perlindungan EMI yang Ditingkatkan: Modul ini memerlukan port sinyal terlindung (Kategori Kabel 2), yang secara efektif mengisolasi sinyal kontrol analog sensitif dari gangguan elektromagnetik yang dihasilkan oleh drive frekuensi variabel dan motor tegangan tinggi di dekatnya.

FAQ

Apakah modul ini mendukung konfigurasi redundan?

Ya. 1715-TASOF8 dibuat khusus untuk sistem I/O redundan 1715. Ketika dipasang berpasangan pada basis adaptor redundan, modul ini memastikan sinyal output analog Anda terus berjalan tanpa gangguan jika salah satu modul gagal.

Jenis kabel apa yang harus saya gunakan untuk pemasangan?

Selalu gunakan kabel tembaga terlindung yang memiliki rating minimal 85 °C (185°F). Untuk integritas sinyal optimal dan kepatuhan dengan kategori kabel modul, gunakan kabel terlindung solid atau stranded ukuran 22 hingga 16 AWG.

Apakah ada isolasi antara saluran output individual?

1715-TASOF8 menyediakan isolasi kontinu 50V antara port I/O dan backplane. Namun, tidak ada isolasi antara port I/O individual pada modul yang sama; oleh karena itu, Anda harus memastikan perangkat lapangan Anda berbagi referensi umum yang kompatibel.

Bagaimana saya memastikan status "Baru" dari unit ini?

Kami mengirimkan setiap 1715-TASOF8 dalam kemasan pabrik aslinya. Setiap unit memiliki nomor seri Allen Bradley asli dan segel pabrik yang utuh, memastikan perangkat keras belum pernah dipasang atau diperbaharui sebelumnya.