1734-OB2EP | Allen-Bradley POINT I/O Modul Output Digital DC Sumber Terlindungi

2026-04-20T23:10:13-07:00

Type: Modul Output Digital
Price: 66.00

Ikhtisar Produk

Allen-Bradley 1734-OB2EP berfungsi sebagai antarmuka output digital berkinerja tinggi dalam keluarga POINT I/O. Modul ini menyediakan dua saluran output sumber pada 24V DC, memungkinkan PLC mengendalikan aktuator lapangan, solenoid, dan starter motor. Berbeda dengan modul standar, penunjukan "EP" menunjukkan perlindungan elektronik canggih, yang melindungi perangkat keras dari hubung singkat dan kondisi arus lebih. Kami menyediakan unit ini dalam kondisi 100% Baru , memastikan ketahanan listrik puncak dan integrasi langsung ke arsitektur I/O terdistribusi Anda.

Spesifikasi Teknis

Tipe Modul: Modul Output Digital DC Sumber

Saluran Output: 2 Titik

Tegangan Output Nominal: 24V DC

Arus Output Maksimum: 4 Ampere per modul

Arus POINTBus: 75 mA

Perlindungan Elektronik: Perlindungan hubung singkat dan kelebihan beban terintegrasi

Dissipasi Daya: 3,4 Watt

Dissipasi Termal: 11,6 BTU/jam

Berat Unit: 0,13 lbs (0,06 kg)

Keunggulan Teknik

1734-OB2EP mengatasi tantangan operasional penting dengan menggabungkan jejak yang kompak dan manajemen daya cerdas:

Perlindungan Sirkuit Unggul: Mekanisme perlindungan elektronik memantau kondisi beban secara real-time. Ia mendeteksi hubung singkat atau arus berlebih dan langsung mematikan saluran yang terkena, mencegah kerusakan permanen pada modul dan mengurangi risiko kebakaran listrik di sisi kontrol.

Kepadatan Arus Tinggi: Meskipun berukuran kecil, modul ini mengelola hingga 4 Ampere arus total. Kapasitas tinggi ini memungkinkan insinyur mengendalikan beban lebih besar secara langsung tanpa perlu relay perantara, menghemat ruang kabinet secara signifikan dan mengurangi biaya perangkat keras.

Manajemen Termal Efisien: Modul membatasi dissipasi termal hingga 11,6 BTU/jam. Output panas yang rendah ini mencegah penumpukan suhu di rak I/O yang padat, memperpanjang umur modul analog atau komunikasi di sekitarnya.

Kemampuan Hot-Swap: 1734-OB2EP mendukung Penggantian dan Pemasangan Saat Daya Hidup (RIUP). Tim pemeliharaan dapat mengganti modul tanpa mematikan seluruh rak POINT I/O, secara drastis mengurangi MTTR (Mean Time To Repair) selama jendela produksi kritis.

FAQ

Apa yang membedakan 1734-OB2EP dari 1734-OB2 standar?

1734-OB2EP menyertakan "Perlindungan Elektronik" (EP). Sementara OB2 standar mengandalkan sekering eksternal, OB2EP memiliki rangkaian internal yang secara otomatis menangani hubung singkat dan kelebihan beban, memberikan lapisan keamanan yang lebih kuat untuk sistem.

Apakah modul ini memerlukan basis terminal khusus?

Ya. 1734-OB2EP dipasang pada basis terminal 1734, seperti 1734-TB atau 1734-TBS. Basis terminal menyediakan sambungan kabel lapangan dan antarmuka backplane.

Apakah ini produk asli dan baru?

Ya. Kami menjamin bahwa 1734-OB2EP ini 100% Baru dan asli. Menggunakan komponen baru memastikan rangkaian perlindungan elektronik belum pernah mengalami gangguan lapangan sebelumnya.

Bagaimana cara mereset perlindungan elektronik jika terjadi gangguan?

Setelah Anda menghilangkan hubung singkat eksternal atau kelebihan beban, modul biasanya memerlukan siklus daya atau reset perangkat lunak melalui pengendali untuk melanjutkan operasi normal, tergantung pada konfigurasi Logix spesifik Anda.