1756-IV16 | Modul Input Digital DC Sinking ControlLogix Allen-Bradley

2026-04-20T22:51:07-07:00

Type: Modul Input Digital
Price: 66.00

Ikhtisar Produk

Allen-Bradley 1756-IV16 berfungsi sebagai antarmuka input digital berkecepatan tinggi untuk platform ControlLogix. Modul ini menyediakan 16 titik input sinking, memungkinkan pengendali untuk mendeteksi sinyal diskrit dari perangkat lapangan seperti saklar batas, sensor kedekatan, dan tombol tekan. Modul ini beroperasi dalam rentang fleksibel 10–30V DC, sehingga kompatibel dengan berbagai standar daya industri. Kami menyediakan modul ini dalam kondisi 100% Baru, memastikan deteksi sinyal optimal dan stabilitas rangka jangka panjang untuk arsitektur otomasi Anda.

Spesifikasi Teknis

1756-IV16 menggunakan parameter berikut untuk memastikan akuisisi data diskrit yang tepat:

Parameter | Spesifikasi
Jumlah Input | 16 Input Sinking
Tegangan Input Nominal | 12/24V DC
Rentang Tegangan Operasi | 10–30V DC
Waktu Tunda Input | 2 ms + waktu filter perangkat keras
Dissipasi Daya Puncak | 5,41 Watt @ 60°C
Arus Backplane (5V) | 110 mA
Arus Backplane (24V) | 2 mA
Arus Off-State (Maks) | 1,5 mA
Berat | 0,19 lbs (0,09 kg)

Keunggulan Teknik

1756-IV16 mempermudah pengumpulan data berkecepatan tinggi dengan mengatasi tantangan listrik dan mekanik tertentu:

Logika Konfigurasi Sinking: Desain sinking memungkinkan modul menerima arus dari perangkat lapangan sourcing (PNP). Konfigurasi standar ini menyederhanakan pengkabelan di panel kompleks dan sesuai dengan sebagian besar output sensor industri modern.

Filter Sinyal yang Dapat Disesuaikan: Pengguna dapat mengatur waktu filter input untuk menghilangkan gangguan listrik dan "pantulan kontak" dari saklar mekanik. Penyaringan yang didefinisikan perangkat lunak ini memastikan CPU menerima sinyal bersih dan bebas pantulan bahkan di lingkungan dengan EMI tinggi.

Manajemen Termal: Modul hanya membuang 5,41 Watt pada operasi puncak. Jejak termal rendah ini mencegah penumpukan panas di dalam rangka ControlLogix, melindungi prosesor dan modul komunikasi di sekitarnya dari kegagalan akibat panas.

Respons Diagnostik Cepat: Waktu tunda perangkat keras 2 ms memastikan pengendali merespons hampir seketika terhadap perubahan lapangan. Kecepatan ini sangat penting untuk interlock keselamatan dan aplikasi penghitungan berkecepatan tinggi di mana akurasi milidetik memengaruhi kualitas produksi.

FAQ

Apakah 1756-IV16 memerlukan Removable Terminal Block (RTB) terpisah?

Ya. Anda harus membeli blok terminal 1756-TBNH atau 1756-TBSH secara terpisah untuk menghubungkan kabel lapangan ke modul. Pastikan RTB terpasang dengan sempurna untuk menjaga koneksi listrik yang aman.

Apa perbedaan antara modul sinking ini dengan modul sourcing?

1756-IV16 adalah modul "Sinking", artinya menyediakan jalur ke ground (COM) untuk arus yang datang dari perangkat lapangan Anda. Jika sensor Anda adalah "Sinking" (NPN), biasanya Anda memerlukan modul "Sourcing".

Apakah ini bagian asli Allen-Bradley yang Baru?

Ya. Kami hanya menyediakan unit 100% Baru dalam kondisi pabrik asli. Modul baru menjamin optoisolator dan rangkaian internal memiliki masa pakai penuh tanpa stres listrik sebelumnya.

Bisakah saya mengganti modul ini saat rangka dalam keadaan menyala?

Platform ControlLogix mendukung Removal and Insertion Under Power (RIUP). Anda dapat mengganti modul tanpa mematikan sistem, tetapi selalu ikuti protokol keselamatan pabrik untuk mencegah pergerakan mesin yang tidak disengaja selama penggantian.