AAB841-S50 | Modul I/O Analog Hibrida ProSafe-RS Style S2 CENTUM VP Yokogawa

2026-04-20T00:59:48-07:00

Vendor: Yokogawa
Type: Modul I/O Analog
Price: 66.00

Ikhtisar Produk

Modul Yokogawa AAB841-S50 (Style S2) berfungsi sebagai modul hibrida berkapasitas tinggi yang serbaguna untuk arsitektur CENTUM VP dan ProSafe-RS FIO. Modul ini menghilangkan kebutuhan kartu input dan output terpisah dengan menawarkan 8 saluran yang dapat dikonfigurasi melalui perangkat lunak. Setiap saluran dapat berfungsi sebagai Input Analog atau Output Analog, mengoptimalkan ruang kabinet dalam sistem skid lokal dan lingkungan kontrol proses terintegrasi. Kami menyediakan unit ini sebagai peralatan pabrik 100% baru dan asli untuk memastikan ketersediaan sistem maksimal.

Rincian Nomor Seri

Kode model AAB841-S50 mengidentifikasi konfigurasi spesifik untuk sistem FIO:

AAB841: Modul I/O Analog Hibrida (kemampuan Input dan Output).

-S: Tipe standar untuk lingkungan sinyal standar.

5: Mendukung fungsi AI/AO yang dapat dipilih melalui perangkat lunak pada 8 saluran.

0: Kode spesifikasi fungsi dasar.

Style S2: Revisi perangkat keras terbaru untuk peningkatan performa termal dan listrik.

Spesifikasi Teknis

Modul ini memberikan pemrosesan sinyal berkecepatan tinggi dengan parameter teknis berikut:

Parameter | Spesifikasi
Kapasitas I/O | 8 Saluran (Dapat dikonfigurasi sebagai AI atau AO)
Rentang Sinyal | 1–5 V DC
Akurasi | $\pm0.1\%$ dari skala penuh untuk AI dan AO
Siklus Penyegaran Data | 10 ms per modul
Impedansi Input | $\ge 1$ MΩ
Resistansi Beban Output | $\ge 2$ kΩ
Rentang Suhu | -20°C hingga +70°C
Konsumsi Daya | 450 mA tipikal (pada bus internal 5 V DC)
Dimensi | 32,8 mm (W) × 130 mm (D) × 107,5 mm (T)

Keunggulan Teknik

Alokasi Saluran Dinamis: Saluran AI/AO yang dapat dipilih melalui perangkat lunak memungkinkan insinyur menyesuaikan jumlah I/O tanpa mengganti perangkat keras. Fleksibilitas ini menyelesaikan masalah umum perubahan desain mendadak di lapangan, mengurangi inventaris suku cadang.

Ketahanan Lingkungan Ekstrem: Rentang suhu operasi yang luas (-20°C hingga +70°C) memungkinkan pemasangan di enclosure lapangan tanpa kontrol iklim. Ketahanan ini membuat AAB841-S50 ideal untuk skid minyak dan gas hulu di mana kondisi lingkungan berfluktuasi secara signifikan.

Performa Loop Kecepatan Tinggi: Siklus penyegaran data 10 ms memastikan umpan balik hampir instan untuk loop kontrol kritis. Kecepatan ini meningkatkan presisi sistem instrumentasi keselamatan ProSafe-RS dan kontrol regulasi CENTUM VP.

Optimalisasi Pemanfaatan Ruang: Lebar kompak 32,8 mm mengemas 8 saluran hibrida dalam satu slot. Kepadatan tinggi ini secara langsung mengurangi jejak fisik rak I/O, menurunkan biaya keseluruhan kabinet ruang kontrol.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bisakah saya mencampur saluran AI dan AO pada modul AAB841-S50 yang sama?

Bisa. Anda dapat mengonfigurasi masing-masing dari 8 saluran secara independen melalui perangkat lunak sistem. Ini memungkinkan kombinasi input dan output dalam satu modul.

Apakah modul ini mendukung sinyal arus 4–20 mA?

AAB841-S50 beroperasi pada rentang sinyal 1–5 V DC. Untuk menghubungkan dengan perangkat lapangan 4–20 mA, Anda harus menggunakan resistor shunt presisi 250 Ω di papan terminal untuk mengubah sinyal arus menjadi tegangan yang diperlukan.

Apa arti dari penamaan "Style S2"?

Style S2 mewakili revisi perangkat keras yang diperbarui. Ini mempertahankan kompatibilitas penuh dengan gaya sebelumnya tetapi menawarkan pembuangan panas komponen internal yang lebih baik dan keandalan lebih tinggi dalam rentang suhu yang diperluas.

Apakah modul menyediakan isolasi galvanik per saluran?

Tidak. Modul ini menggunakan desain ground bersama (tidak terisolasi antar saluran). Modul ini paling cocok untuk aplikasi di mana perangkat lapangan berbagi referensi umum atau di mana sudah ada penghalang isolasi eksternal.