Yokogawa AAB841-S00 Modul Input/Output Analog CENTUM VP

2026-04-20T00:53:25-07:00

Vendor: Yokogawa
Type: Modul I/O Analog
Price: 66.00

Ikhtisar Produk

Yokogawa AAB841-S00 berfungsi sebagai modul Input/Output Analog berkecepatan tinggi yang dirancang khusus untuk sistem kontrol terdistribusi CENTUM VP. Modul ini menghemat ruang rak dengan mengintegrasikan 8 saluran input dan 8 saluran output dalam satu unit. Modul ini memproses input tegangan DC 1 hingga 5 V sekaligus menyediakan output arus DC 4 hingga 20 mA untuk pengendalian instrumen lapangan. Kami menyediakan modul ini sebagai stok pabrik 100% baru dan asli untuk memastikan integritas sistem maksimal.

Rincian Nomor Bagian

Kode model AAB841-S00 mengikuti identifikasi modular standar Yokogawa:

AAB841: Modul Input/Output Analog (8 saluran input / 8 saluran output)

-S: Konfigurasi tipe standar

0: Selalu 0 (Tetap)

0: Persyaratan fungsi perangkat lunak dasar

Spesifikasi Teknis

Modul ini menawarkan pemrosesan sinyal presisi tinggi dengan parameter teknis berikut:

Parameter | Spesifikasi
Saluran | 8 Input / 8 Output
Rentang Sinyal Input | 1 hingga 5 V DC
Rentang Sinyal Output | 4 hingga 20 mA DC
Akurasi Input | ±4 mV
Akurasi Output | ±48 μA
Respons Langkah Input | 100 ms
Respons Langkah Output | 40 ms
Konsumsi Daya | 310 mA (5V DC) / 250 mA (24V DC)
Isolasi | Desain tanpa isolasi
Metode Koneksi | Terminal penjepit tekanan atau kabel KS
Berat | 0,3 kg

Keunggulan Teknik

Desain Hibrida Hemat Ruang: Dengan menggabungkan fungsi input dan output dalam satu modul seberat 0,3 kg, AAB841-S00 mengurangi jumlah slot yang dibutuhkan di unit node. Pengurangan jejak ini sangat penting di platform lepas pantai atau ruang kontrol dalam kontainer di mana ruang kabinet sangat berharga.

Perlindungan Input Impedansi Tinggi: Dalam keadaan bertenaga, input tegangan mempertahankan impedansi ≥1 MΩ. Resistansi tinggi ini mencegah beban sinyal, memastikan modul menangkap variabel proses yang sebenarnya tanpa mendistorsi sinyal sumber.

Eksekusi Loop Kontrol Cepat: Dengan respons langkah output 40 ms dan respons input 100 ms, modul ini mendukung loop kontrol yang cepat. Ini memastikan DCS merespons dengan cepat terhadap gangguan proses, menjaga stabilitas di lingkungan bertekanan tinggi atau aliran tinggi.

Kabel Lapangan yang Fleksibel: Modul ini mendukung terminal penjepit tekanan dan antarmuka kabel KS. Fleksibilitas ini memungkinkan insinyur memilih antara pengkabelan titik-ke-titik langsung untuk pemeliharaan yang sederhana atau kabel KS pra-fabrikasi untuk terminasi massal yang cepat dan bebas kesalahan selama penerapan sistem skala besar.

FAQ

Apakah AAB841-S00 dapat menangani input arus searah?

Modul ini secara native menerima 1 hingga 5 V DC. Untuk memproses input arus 4 hingga 20 mA, Anda harus memasang resistor shunt presisi (biasanya 250 Ω) di terminal input untuk mengubah arus menjadi rentang tegangan yang diperlukan.

Apa pertimbangan termal untuk pemasangan?

Modul ini menunjukkan drift suhu hanya +0,1% per 10°C. Meskipun sangat stabil, Anda harus menjaga ventilasi kabinet yang konsisten agar tetap dalam rentang operasi standar, terutama saat memasang beberapa modul I/O berkecepatan tinggi berdekatan.

Apakah modul ini menyediakan isolasi antar saluran?

Tidak, AAB841-S00 menggunakan desain tanpa isolasi. Untuk aplikasi yang melibatkan tegangan mode umum tinggi atau gangguan listrik signifikan antar perangkat lapangan, Anda harus menggunakan isolator sinyal eksternal untuk melindungi backplane DCS.

Apakah modul ini kompatibel dengan sistem CENTUM CS 3000 yang lebih lama?

AAB841-S00 terutama mendukung lingkungan CENTUM VP. Selalu verifikasi model Field Control Station (FCS) dan revisi firmware spesifik Anda untuk memastikan kompatibilitas driver perangkat lunak penuh sebelum melakukan hot-swap atau menambahkan modul baru.