Allen Bradley 1794-IE8XOE4 FLEX I/O Modul Analog 8 Input 4 Output

2026-04-20T18:16:55-07:00

Type: Modul I/O Analog
Price: 66.00

Ikhtisar Produk

Allen Bradley 1794-IE8XOE4 berfungsi sebagai komponen ekspansi analog berkapasitas tinggi dalam platform FLEX I/O. Modul ini mengintegrasikan delapan input analog dan empat output analog dalam satu ukuran kompak, secara signifikan mengurangi kebutuhan ruang rel DIN. Modul ini menangani sinyal kritis 4 hingga 20 mA untuk menghubungkan sensor dan aktuator langsung dengan arsitektur PLC. Kami menawarkan produk ini sebagai 100% Baru dan Asli, memastikan waktu operasi maksimal untuk sistem kontrol Anda.

Spesifikasi Teknis

1794-IE8XOE4 menyediakan konversi sinyal yang presisi untuk loop industri yang kompleks:

Fitur | Spesifikasi
Kanal Input | 8 Single-ended
Kanal Output | 4 Single-ended
Rentang Sinyal | 4 hingga 20 mA (Dapat dikonfigurasi)
Voltase Pasokan Nominal | 24V DC
Rentang Tegangan | 10,5V DC hingga 31,2V DC
Resolusi | 12-bit
Pemasangan | Rel DIN / Pemasangan Panel
Suhu Operasi | -20°C hingga 60°C (-4°F hingga 140°F)
Lokasi Modul | Terminal Base (1794-TB2, -TB3, -TB3S)

Keunggulan Teknik

1794-IE8XOE4 mengatasi beberapa hambatan teknik umum dalam kontrol terdistribusi:

Optimasi Ukuran: Dengan menggabungkan fungsi input dan output, modul ini menghilangkan kebutuhan dua kartu I/O terpisah. Konsolidasi perangkat keras ini menghemat hingga 50% ruang horizontal pada terminal base.

Pengurangan Kompleksitas Kabel: Desain FLEX I/O memungkinkan Anda mengkabel terminal base sebelum memasang modul. 1794-IE8XOE4 langsung dipasang ke base, yang menyederhanakan pemeliharaan dan mencegah kesalahan kabel saat penggantian perangkat keras.

Fleksibilitas Termal: Berbeda dengan elektronik komersial standar, modul ini mempertahankan akurasi sinyal pada rentang suhu yang luas dari -20°C hingga 60°C. Modul ini beroperasi andal di kabinet lapangan tanpa pendingin dan enclosure luar ruangan yang keras.

Kemampuan Hot-Swapping: Modul mendukung Pengangkatan dan Pemasangan Saat Daya Menyala (RIUP). Ini memungkinkan teknisi mengganti unit tanpa mematikan seluruh backplane, menjaga operasi proses tetap berjalan terus-menerus.

FAQ

Terminal base mana yang kompatibel dengan 1794-IE8XOE4?

Modul ini memerlukan terminal base 1794-TB2, 1794-TB3, atau 1794-TB3S. TB3S sangat direkomendasikan untuk lingkungan dengan getaran tinggi karena memiliki terminal penjepit pegas yang tahan longgar seiring waktu.

Apakah modul ini mendukung sinyal tegangan (0-10V)?

Walaupun terutama digunakan untuk loop arus 4-20 mA guna memaksimalkan ketahanan terhadap gangguan pada jarak jauh, 1794-IE8XOE4 mendukung konfigurasi tertentu. Selalu verifikasi parameter skala Anda di RSLogix 5000/Studio 5000 agar sesuai dengan perangkat lapangan yang terhubung.

Bagaimana modul menangani kehilangan daya eksternal 24V DC?

Modul memantau status pasokan daya 24V DC. Jika daya eksternal turun di bawah ambang yang diperlukan, modul mengirimkan sinyal kesalahan diagnostik ke pengendali, dan output biasanya kembali ke "status aman" yang dikonfigurasi (misalnya, 0mA atau Tahan Status Terakhir).

Apa manfaat resolusi 12-bit untuk model ini?

Resolusi 12-bit menyediakan 4096 tingkat diskrit di seluruh rentang sinyal. Presisi ini memungkinkan sistem kontrol mendeteksi perubahan kecil pada tekanan, aliran, atau suhu, yang penting untuk penyetelan loop PID dengan akurasi tinggi.