एलेन ब्रैडली 1794-CJC2 फ्लेक्स I/O कोल्ड जंक्शन कम्पेंसेशन किट

2026-04-20T19:20:24-07:00

प्रकार: मुआवजा किट
कीमतः 66.00

उत्पाद अवलोकन

Allen Bradley 1794-CJC2 FLEX I/O प्लेटफ़ॉर्म के भीतर सटीक थर्मोकपल मापन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण थर्मल संदर्भ प्रदान करता है। यह किट दो उच्च-सटीक कोल्ड जंक्शन कम्पेंसेशन (CJC) थर्मिस्टर्स से बनी है जो सीधे थर्मोकपल इनपुट मॉड्यूल के टर्मिनल बेस में प्लग होते हैं। यह टर्मिनल ब्लॉक पर विभिन्न धातुओं के जंक्शन के कारण होने वाली मापन त्रुटियों को समाप्त करता है, जिससे PLC को सही तापमान पढ़ाई मिलती है। हम यह किट 100% नया और मूल के रूप में प्रदान करते हैं, जिससे आपके प्रक्रिया नियंत्रण लूप फैक्ट्री-कैलिब्रेटेड सटीकता बनाए रखते हैं।

तकनीकी विनिर्देश

1794-CJC2 किट तापमान डेटा को स्थिर करने के लिए विशेष थर्मिस्टोर तकनीक का उपयोग करता है:

विशेषता | विनिर्देश
निर्माता | Allen Bradley
उत्पाद लाइन | FLEX I/O (1794)
अनुकूल परिवार | 1794 FLEX, FLEX EX, FLEX XT
मॉड्यूल संगतता | 1794-IRT8, 1794-IT8, 1794-IT8I
सेंसर प्रकार | प्रिसीजन थर्मिस्टोर
किट मात्रा | प्रति किट 2 सेंसर
ऑपरेटिंग तापमान सीमा | -20°C से +70°C (-4°F से 158°F)
सापेक्ष आर्द्रता | 5% से 95% (गैर-संघनन)
इंग्रेस सुरक्षा | IP20
माउंटिंग | टर्मिनल बेस एकीकृत

इंजीनियरिंग लाभ

1794-CJC2 किट जटिल वितरित I/O वातावरण में थर्मल निगरानी को अनुकूलित करता है:

हार्डवेयर-आधारित त्रुटि सुधार: ये सेंसर थर्मोकपल तारों के कनेक्शन वाले टर्मिनल स्क्रू का सटीक तापमान मापते हैं। यह डेटा इनपुट मॉड्यूल को परिवेशीय थर्मल वोल्टेज को गणितीय रूप से घटाने की अनुमति देता है, जिससे केवल वास्तविक प्रक्रिया तापमान बचता है।

मजबूत पर्यावरणीय सहनशीलता: सेंसर -20°C से +70°C तक विस्तारित तापमान सीमा में विश्वसनीय रूप से काम करते हैं। यह किट भट्ठी के पास या बिना कंडीशनिंग वाले बाहरी एनक्लोजर में स्थित दूरस्थ I/O कैबिनेट के लिए उपयुक्त बनाता है।

सुगम टर्मिनल एकीकरण: डिज़ाइन 1794-TBN या 1794-TB3 टर्मिनल बेस में त्वरित स्थापना की अनुमति देता है। सेंसर निर्दिष्ट स्लॉट में मजबूती से बैठते हैं, जिससे उच्च कंपन वाली मशीन संचालन के दौरान आकस्मिक विस्थापन से बचा जाता है।

अत्यधिक पर्यावरणों के लिए समर्थन: FLEX XT (विस्तारित तापमान) और FLEX EX (खतरनाक स्थान) मॉड्यूल के साथ संगतता सुनिश्चित करती है कि महत्वपूर्ण तापमान सुरक्षा इंटरलॉक सबसे मांग वाले औद्योगिक क्षेत्रों में सही ढंग से काम करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एक 8-चैनल मॉड्यूल के लिए मुझे कितनी 1794-CJC2 किट की आवश्यकता है?

प्रत्येक 1794-CJC2 किट में दो सेंसर होते हैं। आपको प्रत्येक थर्मोकपल मॉड्यूल के लिए ठीक एक किट (दो सेंसर) चाहिए। आमतौर पर, आप सभी इनपुट चैनलों के लिए संतुलित थर्मल संदर्भ प्रदान करने के लिए टर्मिनल बेस के दोनों ओर एक-एक सेंसर लगाते हैं।

क्या इस किट को PLC से अलग वायरिंग की आवश्यकता है?

नहीं। 1794-CJC2 सेंसर सीधे 1794 टर्मिनल बेस के समर्पित टर्मिनलों में जुड़ते हैं। I/O मॉड्यूल बैकप्लेन कनेक्शन के माध्यम से थर्मिस्टोर प्रतिरोध का स्वचालित पता लगाता है, जिससे अतिरिक्त फील्ड वायरिंग या बाहरी पावर की आवश्यकता नहीं होती।

क्या मैं 1794-CJC2 को अन्य I/O ब्रांड के साथ उपयोग कर सकता हूँ?

नहीं। यह किट विशेष रूप से Allen Bradley FLEX I/O थर्मोकपल मॉड्यूल के लिए डिज़ाइन किए गए फॉर्म फैक्टर और प्रतिरोध वक्र के साथ आता है। तृतीय-पक्ष सेंसर का उपयोग करने से महत्वपूर्ण तापमान ऑफसेट त्रुटियाँ या मॉड्यूल डायग्नोस्टिक दोष हो सकते हैं।

अगर कोई CJC सेंसर फेल हो जाए या गायब हो तो क्या होगा?

थर्मोकपल मॉड्यूल ओपन सर्किट का पता लगाता है और कंट्रोलर में "CJC Open" दोष को फ्लैग करता है। इन सेंसरों के बिना, मॉड्यूल आवश्यक कोल्ड-जंक्शन कम्पेंसेशन नहीं कर सकता, और नियंत्रण कैबिनेट के अंदर के परिवेशीय तापमान में बदलाव के साथ आपके तापमान रीडिंग में काफी विचलन होगा।