1769-ASCII | एलन ब्रैडली कॉम्पैक्टलॉजिक्स स्पेशलिटी कम्युनिकेशन मॉड्यूल

2026-04-20T19:16:54-07:00

प्रकार: संचार मॉड्यूल
कीमतः 66.00

उत्पाद अवलोकन

Allen Bradley 1769-ASCII CompactLogix प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक विशेष संचार ब्रिज के रूप में कार्य करता है। यह मॉड्यूल PLC सिस्टम को ASCII-आधारित सीरियल उपकरणों जैसे बारकोड स्कैनर, वजन मापक, प्रिंटर और विज़न सेंसर के साथ सीधे इंटरफेस करने में सक्षम बनाता है। यह जटिल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स और हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करता है, जिससे मुख्य कंट्रोलर CPU पर प्रोसेसिंग का बोझ कम हो जाता है। हम इस यूनिट को 100% नया और मूल के रूप में प्रदान करते हैं, जो आपके स्वचालित डेटा अधिग्रहण कार्यों के लिए निर्बाध सीरियल एकीकरण सुनिश्चित करता है।

तकनीकी विनिर्देश

1769-ASCII निम्नलिखित हार्डवेयर पैरामीटर के माध्यम से लचीली सीरियल कनेक्टिविटी प्रदान करता है:

विशेषता | विनिर्देश
निर्माता | Allen Bradley
उत्पाद लाइन | CompactLogix
मॉड्यूल प्रकार | ASCII संचार इंटरफ़ेस
सीरियल चैनल | 2 फुल डुप्लेक्स (RS-232, RS-422); 2 हाफ डुप्लेक्स (RS-485)
पावर रेटिंग | 425mA @ 5V DC
आइसोलेशन वोल्टेज | 30V सतत
इनपुट/कॉन्फ़िग शब्द | 108 इनपुट शब्द / 31 कॉन्फ़िगरेशन शब्द
हार्डवेयर हैंडशेकिंग | RTS/CTS समर्थित
ऑपरेटिंग तापमान | 0 से 62 °C (32 से 140 °F)
पावर डिसिपेशन | 2.13 वाट (अधिकतम)
दूरी रेटिंग | 4 (पावर सप्लाई दूरी)

इंजीनियरिंग लाभ

1769-ASCII औद्योगिक सीरियल संचार में विशिष्ट तकनीकी चुनौतियों को संबोधित करता है:

प्रोटोकॉल स्वतंत्रता: मॉड्यूल कच्चे ASCII डेटा स्ट्रीम को संभालता है, जिससे इंजीनियर गैर-मानक सीरियल उपकरणों के लिए कस्टम पार्सिंग लॉजिक लिख सकते हैं। इससे बाहरी तृतीय-पक्ष प्रोटोकॉल कनवर्टर्स की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

मजबूत हैंडशेकिंग: एकीकृत RTS/CTS हार्डवेयर हैंडशेकिंग PLC और पेरिफेरल के बीच डेटा प्रवाह को प्रबंधित करता है। यह उच्च गति ट्रांसमिशन के दौरान या धीमी प्रतिक्रिया वाले उपकरणों के साथ संचार करते समय बफ़र ओवरफ़्लो और डेटा हानि को रोकता है।

मल्टी-स्टैंडर्ड समर्थन: एक ही मॉड्यूल RS-232, RS-422, और RS-485 इलेक्ट्रिकल इंटरफेस का समर्थन करता है। यह लचीलापन एक ही स्पेयर पार्ट को कई फील्ड अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है, जैसे कि कम दूरी के पॉइंट-टू-पॉइंट लिंक से लेकर लंबी दूरी के मल्टी-ड्रॉप नेटवर्क तक।

निदान पारदर्शिता: मॉड्यूल वास्तविक समय स्थिति फ्लैग रिपोर्ट करता है जिसमें TX/RX FIFO ओवरफ़्लो और पैरिटी त्रुटियाँ शामिल हैं। ये निदान रखरखाव टीमों को वायरिंग समस्याओं या बाउड रेट असंगतियों को तुरंत पहचानने में मदद करते हैं, बिना उन्नत सीरियल एनालाइज़र के।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मैं एक CompactLogix रैक में कितने 1769-ASCII मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकता हूँ?

इस मॉड्यूल के लिए पावर सप्लाई दूरी रेटिंग 4 है। आपको 1769-ASCII को 1769 पावर सप्लाई के चार स्लॉट के भीतर इंस्टॉल करना चाहिए ताकि बैकप्लेन में पर्याप्त करंट सुनिश्चित हो सके। सिस्टम की अस्थिरता से बचने के लिए कुल बैकप्लेन करंट ड्रॉ की गणना हमेशा करें।

RS-485 कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे कौन सा केबल उपयोग करना चाहिए?

हम Belden 8761 शील्डेड ट्विस्टेड-पेयर केबल की सलाह देते हैं। उचित शील्डिंग औद्योगिक वातावरण में उच्च-शक्ति मोटर ड्राइव के पास आमतौर पर पाए जाने वाले विद्युतचुंबकीय हस्तक्षेप (EMI) से 3…25V DC सीरियल सिग्नल की सुरक्षा करती है।

क्या यह मॉड्यूल Modbus RTU का समर्थन करता है?

1769-ASCII सामान्य ASCII स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। जबकि आप तकनीकी रूप से Modbus RTU फ्रेम्स को संभालने के लिए लैडर लॉजिक लिख सकते हैं, 1769-SM2 या एक समर्पित ProSoft मॉड्यूल आमतौर पर Modbus-विशिष्ट प्रोटोकॉल के लिए अधिक प्रभावी समाधान प्रदान करता है।

मॉड्यूल बड़े डेटा पैकेट्स को कैसे संभालता है?

मॉड्यूल आने वाले कैरेक्टर स्ट्रिंग्स को बफ़र करने के लिए 108 इनपुट शब्दों का उपयोग करता है। यह प्रत्येक डेटा ट्रांसफर को एक अद्वितीय ट्रांजैक्शन ID (0–255) असाइन करता है, जिससे कंट्रोलर को सीरियल डिवाइस से प्राप्त हर संदेश को सिंक्रनाइज़ और सत्यापित करने में मदद मिलती है।