1797-OB4D FLEX एक्स 4-चैनल डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल | एलन ब्रैडली

2026-04-20T19:23:13-07:00

प्रकार: डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल
कीमतः 66.00

उत्पाद अवलोकन

Allen Bradley 1797-OB4D एक उच्च प्रदर्शन, अंतर्निहित सुरक्षित डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल के रूप में कार्य करता है जिसे विशेष रूप से FLEX Ex I/O प्लेटफ़ॉर्म के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मॉड्यूल खतरनाक क्षेत्रों में स्थित फील्ड उपकरणों को चार गैर-आइसोलेटेड सोर्सिंग आउटपुट प्रदान करके नियंत्रित करता है। यह उन्नत हार्डवेयर डायग्नोस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा को एकीकृत करता है ताकि अस्थिर वातावरण में सिस्टम की अखंडता बनी रहे। हम यह यूनिट 100% नया और मूल के रूप में प्रदान करते हैं, जिससे आपका खतरनाक क्षेत्र स्थापना सभी नियामक सुरक्षा मानकों और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करती है।

तकनीकी विनिर्देश

1797-OB4D निम्नलिखित तकनीकी मापदंडों के माध्यम से सटीक नियंत्रण और निगरानी प्रदान करता है:

विशेषता | विनिर्देश
निर्माता | Allen Bradley
उत्पाद लाइन | FLEX Ex I/O (1797)
आउटपुट की संख्या | 4 गैर-आइसोलेटेड सोर्सिंग
लोड रेंज | 30 से 5000 ओम
पावर सप्लाई | 9.5V DC
इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा | लीड ब्रेक, ओवरलोड, और शॉर्ट सर्किट
फील्ड-साइड पावर खपत | 7.5 वाट
पावर डिसिपेशन | 5.0 वाट
थर्मल डिसिपेशन | 17.07 BTU/घंटा
कंडक्टर वायर आकार | 4 $mm^2$ तक
वजन | 1.00 पाउंड (0.45 किग्रा)

इंजीनियरिंग लाभ

1797-OB4D खतरनाक स्थान स्वचालन की विशिष्ट चुनौतियों को लक्षित इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन के माध्यम से संबोधित करता है:

अंतर्निहित सुरक्षित वास्तुकला: यह मॉड्यूल महंगे विस्फोट-प्रूफ एनक्लोजर या बाहरी सुरक्षा बाधाओं की आवश्यकता को समाप्त करता है। यह फील्ड को डिस्चार्ज की गई ऊर्जा को सीमित करता है, जिससे ज़ोन 1 या ज़ोन 2 वातावरण में ज्वलनशील वायुमंडलों में आग लगने से बचाव होता है।

व्यापक डायग्नोस्टिक कवरेज: हार्डवेयर आउटपुट लूप के स्वास्थ्य की सक्रिय निगरानी करता है। यह "लीड ब्रेक" (ओपन सर्किट) और "शॉर्ट सर्किट" स्थितियों का तुरंत पता लगाता है, इन दोषों की रिपोर्ट कंट्रोलर को करता है ताकि प्रक्रिया विचलन रोका जा सके और समस्या निवारण समय कम हो।

विस्तृत लोड बहुमुखी प्रतिभा: 30 से 5000 ओम की व्यापक लोड रेंज मॉड्यूल को अंतर्निहित सुरक्षित सोलिनॉइड, संकेतक, और एक्ट्यूएटर की एक विस्तृत विविधता को चलाने की अनुमति देती है बिना प्रतिबाधा मिलान घटकों की आवश्यकता के।

एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा: मॉड्यूल में तेज़ प्रतिक्रिया वाली इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा होती है जो ओवरलोड के दौरान व्यक्तिगत चैनलों को बंद कर देती है। यह स्थानीयकृत प्रतिक्रिया एकल फील्ड दोष को पूरे I/O रैक की पावर सप्लाई या बैकप्लेन को प्रभावित करने से रोकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं 1797-OB4D को मानक 1794 FLEX I/O टर्मिनल बेस के साथ उपयोग कर सकता हूँ?

नहीं। 1797-OB4D को 1797-सीरीज टर्मिनल बेस की आवश्यकता होती है। 1797 FLEX Ex सिस्टम अंतर्निहित सुरक्षा रेटिंग बनाए रखने के लिए एक विशेष बैकप्लेन और पावर वितरण वास्तुकला का उपयोग करता है, जो इसे मानक 1794 हार्डवेयर के साथ असंगत बनाता है।

इस मॉड्यूल के लिए आप किस प्रकार की फील्ड वायरिंग की सलाह देते हैं?

मॉड्यूल टर्मिनल 4 $mm^2$ तक के वायर आकार को समायोजित करते हैं। हम नियंत्रण कैबिनेट और फील्ड रन में अंतर्निहित सुरक्षित सर्किटों की स्पष्ट पहचान के लिए नीले जैकेट वाले केबल का उपयोग करने की सलाह देते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन करता है।

"लीड ब्रेक" डिटेक्शन मेरे संचालन के लिए कैसे लाभकारी है?

लीड ब्रेक डिटेक्शन नियंत्रण प्रणाली को सूचित करता है यदि कोई वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है या सोलिनॉइड कॉइल खुला हो जाता है। इससे PLC तुरंत सुरक्षा इंटरलॉक या रखरखाव अलार्म ट्रिगर कर सकता है, बजाय इसके कि हार्डवेयर समस्या को प्रकट करने के लिए प्रक्रिया विफलता का इंतजार किया जाए।

1797-OB4D को किस पावर स्रोत की आवश्यकता होती है?

मॉड्यूल 1797-PS सीरीज अंतर्निहित सुरक्षित पावर सप्लाई से FLEX Ex बैकप्लेन के माध्यम से पावर लेता है। आपको कुल पावर खपत (इस मॉड्यूल के लिए 7.5W फील्ड-साइड) की गणना करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपकी पावर सप्लाई मॉड्यूल में पूरे रैक के लिए पर्याप्त क्षमता हो।