एलेन-ब्रैडली 1794-OW8XT फ्लेक्स I/O 8-पॉइंट रिले आउटपुट मॉड्यूल

2026-04-21T00:04:19-07:00

प्रकार: रिले आउटपुट मॉड्यूल
कीमतः 66.00

उत्पाद अवलोकन

Allen-Bradley 1794-OW8XT FLEX I/O प्लेटफ़ॉर्म के भीतर एक मजबूत 8-चैनल रिले आउटपुट मॉड्यूल के रूप में कार्य करता है। यह मॉड्यूल अलग-थलग ड्राई-कॉन्टैक्ट आउटपुट प्रदान करता है जो 250V AC तक के AC और DC लोड को स्विच कर सकता है। "XT" पदनाम इस हार्डवेयर को एक विस्तारित-तापमान संस्करण के रूप में पहचानता है, जो विशेष रूप से कठोर औद्योगिक वातावरण में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो मानक नियंत्रण उपकरणों की तापीय सीमाओं से अधिक है। हम यह मॉड्यूल 100% नया स्थिति में प्रदान करते हैं, जो आपके वितरित I/O नेटवर्क के लिए साफ-सुथरे संपर्क सतह और अधिकतम यांत्रिक जीवन सुनिश्चित करता है।

तकनीकी विनिर्देश

मॉड्यूल प्रकार: डिस्क्रीट रिले आउटपुट

आउटपुट की संख्या: 8 सामान्यतः खुले (N.O.) रिले

रिले संपर्क रेटिंग: 250V AC

न्यूनतम संपर्क लोड: 100 µA @ 100 mV DC

प्रारंभिक संपर्क प्रतिरोध: 30 mΩ

बाउंस समय: 1.2 ms

स्विचिंग आवृत्ति: प्रत्येक 3 सेकंड में 1 ऑपरेशन (रेटेड लोड पर अधिकतम)

फ्लेक्सबस करंट: 5V DC

पावर डिसिपेशन: 5.5 वाट

थर्मल डिसिपेशन: अधिकतम 18.8 BTU/घंटा

वजन: 0.31 पाउंड (0.14 किग्रा)

इंजीनियरिंग लाभ

1794-OW8XT अपने विशेष रिले वास्तुकला और मजबूत डिज़ाइन के माध्यम से क्षेत्र-स्तर एकीकरण की विशिष्ट चुनौतियों को हल करता है:

अत्यधिक तापीय सहनशीलता: XT हार्डवेयर प्रोफ़ाइल मानक मॉड्यूल की तुलना में बहुत व्यापक तापमान सीमा में विश्वसनीय स्विचिंग प्रदर्शन बनाए रखता है। इससे दूरस्थ कैबिनेट या बाहरी एनक्लोजर में महंगे जलवायु-नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

निम्न-स्तरीय सिग्नल स्विचिंग: केवल 100 µA @ 100 mV DC के न्यूनतम संपर्क लोड आवश्यकता के साथ, यह मॉड्यूल कम-ऊर्जा सिग्नल को सटीक रूप से स्विच करता है। यह क्षमता उच्च-इम्पीडेंस इलेक्ट्रॉनिक इनपुट या संवेदनशील उपकरणों के साथ इंटरफेस करते समय महत्वपूर्ण होती है, जिन्हें पारंपरिक पावर रिले संभाल नहीं सकते।

उत्कृष्ट लोड पृथक्करण: रिले संपर्क बैकप्लेन लॉजिक और उच्च-वोल्टेज क्षेत्र वायरिंग के बीच भौतिक पृथक्करण प्रदान करते हैं। यह पृथक्करण FLEX I/O रैक को विद्युत शोर, ट्रांज़िएंट्स, और भारी औद्योगिक मशीनरी से उत्पन्न संभावित ग्राउंड लूप से बचाता है।

एकीकृत स्नबर सुरक्षा: मॉड्यूल में एक स्नबर सर्किट शामिल है जो ऑफ-स्टेट लीक और संपर्क संक्रमण के दौरान विद्युत चिंगारियों को दबाता है। यह सुरक्षा रिले के यांत्रिक जीवन को बढ़ाती है और आस-पास के संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स में विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप (EMI) को रोकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1794-OW8 और 1794-OW8XT में क्या अंतर है?

"XT" संस्करण में उन्नत घटक और सुरक्षात्मक कोटिंग्स होती हैं जो इसे विस्तारित तापमान सीमा में काम करने की अनुमति देती हैं। जबकि दोनों का लॉजिक और वायरिंग फुटप्रिंट समान है, 1794-OW8XT गैर-क्लाइमेट-कंट्रोल्ड वातावरण में बेहतर विश्वसनीयता प्रदान करता है।

क्या इस मॉड्यूल को अलग टर्मिनल बेस की आवश्यकता है?

हाँ। 1794-OW8XT को 1794 टर्मिनल बेस (जैसे 1794-TB2, 1794-TB3, या 1794-TBN) में लगाना आवश्यक है। बेस सभी क्षेत्र वायरिंग को संभालता है, जिससे आप बिना किसी तार को डिस्कनेक्ट किए मॉड्यूल को बदल सकते हैं।

क्या यह एक नया मूल उत्पाद है?

हाँ। हम गारंटी देते हैं कि यह यूनिट 100% नया और मूल है। नए रिले मॉड्यूल का उपयोग आवश्यक है क्योंकि रिले संपर्क समय के साथ यांत्रिक घिसावट और ऑक्सीकरण से प्रभावित होते हैं; केवल नया मॉड्यूल प्रारंभिक 30 mΩ संपर्क प्रतिरोध की पूरी गारंटी देता है।

रिले संपर्कों के लिए सबसे लंबा जीवन कैसे सुनिश्चित करें?

पूर्ण रेटेड लोड पर प्रत्येक तीन सेकंड में एक ऑपरेशन की स्विचिंग आवृत्ति से अधिक न करें। यदि आपका अनुप्रयोग उच्च गति चक्रण की मांग करता है, तो यांत्रिक थकान से बचने के लिए सॉलिड-स्टेट आउटपुट मॉड्यूल का उपयोग करने पर विचार करें।