1771-ID16 | एलन-ब्रैडली PLC-5 डिजिटल AC/DC इनपुट मॉड्यूल

2026-04-21T00:09:43-07:00

प्रकार: डिजिटल इनपुट मॉड्यूल
कीमतः 66.00

उत्पाद अवलोकन

Allen-Bradley 1771-ID16 क्लासिक PLC-5 आर्किटेक्चर के भीतर एक बहुमुखी उच्च-घनत्व इनपुट इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है। यह मॉड्यूल 16 व्यक्तिगत इनपुट पॉइंट प्रदान करता है जो 120V AC/DC वोल्टेज श्रेणी पर काम करने वाले उपकरणों से डिस्क्रीट सिग्नल को महसूस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उच्च-वोल्टेज फील्ड उपकरणों—जैसे लिमिट स्विच, मोटर स्टार्टर संपर्क, और पुशबटन—और PLC-5 बैकप्लेन लॉजिक के बीच पुल का काम करता है। हम इस यूनिट को 100% बिल्कुल नया स्थिति में प्रदान करते हैं, जो उन सुविधाओं के लिए एक आवश्यक हार्डवेयर समाधान है जो विरासत 1771 I/O प्लेटफॉर्म के उच्च विश्वसनीयता मानकों को बनाए रखती हैं।

तकनीकी विनिर्देश

मॉड्यूल प्रकार: डिजिटल AC/DC इनपुट मॉड्यूल

इनपुट की संख्या: 16 पॉइंट

वोल्टेज श्रेणी: 120V AC/DC

AC ऑपरेटिंग वोल्टेज: 77–138V AC

DC ऑपरेटिंग वोल्टेज: 105–138V DC

बैकप्लेन करंट: 75 mA

सामान्य सिग्नल विलंब (ऑन): 1 ms (AC और DC)

सामान्य सिग्नल विलंब (ऑफ): 9 ms (DC) / 9 या 18 ms (AC)

अधिकतम ऑफ-स्टेट करंट: 4.0 mA (AC) / 1.8 mA (DC)

आवश्यक वायरिंग आर्म: 1771-WN

वजन: 0.94 पाउंड (0.43 किग्रा)

इंजीनियरिंग लाभ

1771-ID16 बड़े पैमाने पर औद्योगिक वातावरण में महत्वपूर्ण एकीकरण और रखरखाव चुनौतियों को हल करता है:

डुअल-मीडियम सेंसिंग: विशिष्ट सर्किट्री एक ही मॉड्यूल पर AC और DC दोनों सिग्नल को संभालती है। यह लचीलापन इंजीनियरों को एक ही I/O रैक में विभिन्न सिग्नल प्रकारों को मिलाने की अनुमति देता है, जिससे आवश्यक स्पेयर मॉड्यूल की कुल संख्या कम होती है और चेसिस की जगह का अनुकूलन होता है।

तेज सिग्नल अधिग्रहण: 1 ms का "ऑन" विलंब सुनिश्चित करता है कि प्रोसेसर फील्ड में बदलावों का लगभग तुरंत पता लगा लेता है। यह गति उच्च-गति इंटरलॉकिंग और अनुक्रम नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ समय की सटीकता उत्पादन सुरक्षा और थ्रूपुट को प्रभावित करती है।

औद्योगिक-ग्रेड शोर प्रतिरोध: उच्च-वोल्टेज थ्रेशोल्ड induced वोल्टेज या "घोस्ट" सिग्नल के कारण होने वाली अनचाही ट्रिपिंग को रोकता है, जो लंबे केबल रन में पावर लीड्स के साथ आम होते हैं। मॉड्यूल उच्च ऑफ-स्टेट करंट अधिकतम बनाए रखता है ताकि PLC फील्ड सेंसर से रिसाव करंट को नजरअंदाज कर सके।

सरल फील्ड रखरखाव: 1771-WN वायरिंग आर्म के साथ संगतता "डेड-फ्रंट" वायरिंग सक्षम करती है। रखरखाव कर्मी फील्ड वायरिंग को प्रभावित किए बिना मॉड्यूल को बदल सकते हैं, जिससे वायरिंग त्रुटियों का जोखिम समाप्त होता है और सिस्टम MTTR (मीन टाइम टू रिपेयर) में काफी कमी आती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं 1771-ID16 को 125V DC नियंत्रण सर्किट के साथ उपयोग कर सकता हूँ?

हाँ। DC ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज 138V DC तक विस्तारित है, जो इसे पावर यूटिलिटी और भारी औद्योगिक अनुप्रयोगों में अक्सर पाए जाने वाले मानक 125V DC स्थिर बैटरी सिस्टम के साथ पूरी तरह संगत बनाता है।

क्या इस मॉड्यूल को 1771 चेसिस में किसी विशिष्ट स्लॉट की आवश्यकता है?

नहीं। आप 1771-ID16 को 1771 यूनिवर्सल I/O चेसिस में किसी भी उपलब्ध I/O स्लॉट में स्थापित कर सकते हैं। हालांकि, सुनिश्चित करें कि बैकप्लेन करंट ड्रॉ पावर सप्लाई की कुल क्षमता के भीतर हो।

क्या यह यूनिट एक बिल्कुल नया मूल उत्पाद है?

हाँ। हम गारंटी देते हैं कि यह 1771-ID16 100% बिल्कुल नया और मूल है। नए 1771 मॉड्यूल का उपयोग विरासत प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि आंतरिक ऑप्टोआइसोलेटर और कैपेसिटर अपनी पूरी डिज़ाइन जीवन अवधि रखते हैं, जिससे पुराने या उपयोग किए गए घटकों से जुड़ी विफलता जोखिम से बचा जा सके।

इस मॉड्यूल के लिए मुझे कौन सा वायरिंग आर्म चाहिए?

मॉड्यूल को 1771-WN वायरिंग आर्म की आवश्यकता होती है। यह आर्म चेसिस से जुड़ता है और फील्ड तारों को मॉड्यूल के सामने वाले पिनों से जोड़ता है, जिससे सुरक्षित और व्यवस्थित टर्मिनल प्रबंधन सुनिश्चित होता है।