योकोगावा ANB10D-415/CU2T CENTUM VP डुअल-रेडंडेंट ESB बस नोड यूनिट

2026-04-20T00:23:00-07:00

प्रकार: ESB बस नोड यूनिट
कीमतः 66.00

उत्पाद अवलोकन

Yokogawa ANB10D-415/CU2T एक उच्च-प्रदर्शन विस्तार नोड के रूप में कार्य करता है जो CENTUM VP वितरित नियंत्रण प्रणाली के लिए है। यह यूनिट मिशन-क्रिटिकल डेटा एक्सचेंज को फील्ड कंट्रोल यूनिट्स (FCU) और I/O मॉड्यूल्स के बीच डुअल-रेडंडेंट एक्सटेंडेड सीरियल बैकप्लेन (ESB) बस के माध्यम से सक्षम बनाता है। उच्च उपलब्धता वाले वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया, यह केबल क्षति या पावर उतार-चढ़ाव के दौरान भी निरंतर प्रक्रिया नियंत्रण बनाए रखता है। हम इस यूनिट को 100% नया और मूल के रूप में प्रदान करते हैं, जो पूर्ण निर्माता विनिर्देशों और दीर्घकालिक फील्ड विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है।

पार्ट नंबर विवरण

ANB10D श्रृंखला के प्रत्यय और विकल्प कोड इसके विशिष्ट विद्युत और संचार वास्तुकला को परिभाषित करते हैं:

तकनीकी विनिर्देश

यह नोड यूनिट मानक कैबिनेट लेआउट में 8 I/O मॉड्यूल तक के लिए भौतिक और तार्किक रीढ़ प्रदान करता है।

संचार प्रकार: डुअल-रेडंडेंट ESB बस

वोल्टेज रेंज: 100 से 120 V AC (50/60 Hz)

पावर रेडंडेंसी: दो स्वतंत्र पावर मॉड्यूल (मानक)

टर्मिनेशन: इंटीग्रेटेड CU2T इंटरफेस (बाहरी रेसिस्टर्स की आवश्यकता नहीं)

क्षमता: 8 I/O मॉड्यूल स्लॉट

माउंटिंग: 19-इंच रैक माउंट

सिग्नल इंटीग्रिटी: ESB चेन में निर्धारक डेटा अधिग्रहण बनाए रखता है

इंजीनियरिंग लाभ

सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर को समाप्त करें: डुअल-रेडंडेंट ESB बस आर्किटेक्चर सुनिश्चित करता है कि यदि एक संचार लाइन विफल हो जाए तो नियंत्रण प्रणाली ऑनलाइन बनी रहे। यह हार्डवेयर रेडंडेंसी निरंतर प्रक्रिया उद्योगों में महंगे अनियोजित शटडाउन को रोकती है।

सरल एंड-ऑफ-लाइन सेटअप: /CU2T विकल्प बस टर्मिनेटर को सीधे कनेक्टर यूनिट में एकीकृत करता है। यह डिज़ाइन अलग टर्मिनेशन मॉड्यूल की आवश्यकता को समाप्त करता है, कैबिनेट की अव्यवस्था को कम करता है और बस चेन के अंतिम नोड की वायरिंग को सरल बनाता है।

बेहतर थर्मल स्थिरता: चेसिस डिज़ाइन प्राकृतिक संवहन को बढ़ावा देता है, जिससे यूनिट उच्च घनत्व वाले I/O मॉड्यूल्स को होस्ट कर सकता है बिना मानक 19-इंच रैक एनक्लोजर में थर्मल सीमा से अधिक हुए।

हॉट-स्वैपेबल पावर लॉजिक: डुअल पावर सप्लाई कॉन्फ़िगरेशन मेंटेनेंस टीमों को दोषपूर्ण पावर मॉड्यूल को सिस्टम चालू रहते हुए बदलने की अनुमति देता है, जिससे हार्डवेयर सर्विसिंग के दौरान शून्य डाउनटाइम सुनिश्चित होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या यह यूनिट 220V AC पावर इनपुट का समर्थन करता है? नहीं। प्रत्यय कोड "1" विशेष रूप से 100-120V AC पावर आवश्यकता को दर्शाता है। 220V अनुप्रयोगों के लिए, आपको ANB10D-42x संस्करण का उपयोग करना होगा।

क्या मैं इस नोड को खतरनाक क्षेत्र में स्थापित कर सकता हूँ? प्रत्यय "5" एक बेसिक प्रकार को दर्शाता है जिसमें विस्फोट सुरक्षा नहीं है। आपको यह यूनिट गैर-खतरनाक (सुरक्षित) क्षेत्र में या स्थानीय सुरक्षा नियमों के अनुरूप उपयुक्त पर्ज्ड एनक्लोजर के भीतर स्थापित करना चाहिए।

क्या हर नोड के लिए /CU2T यूनिट आवश्यक है? आपको ESB बस चेन के अंतिम नोड के लिए सही सिग्नल टर्मिनेशन हेतु विशेष रूप से /CU2T की आवश्यकता होती है। मध्यवर्ती नोड आमतौर पर /CU2N (बिना टर्मिनेटर) विकल्प का उपयोग करते हैं।

यह यूनिट कितने I/O मॉड्यूल्स रख सकता है? ANB10D-415 में 8 Yokogawa I/O मॉड्यूल्स तक के स्लॉट होते हैं, जो स्थानीयकृत I/O विस्तार के लिए कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट प्रदान करता है।