ANB10D-417/CU2N | Yokogawa | CENTUM VP डुअल-रेडंडेंट ESB बस नोड यूनिट

2026-04-20T00:26:51-07:00

प्रकार: ESB बस नोड यूनिट
कीमतः 66.00

उत्पाद अवलोकन

Yokogawa ANB10D-417/CU2N एक उच्च-उपलब्धता रिमोट I/O चेसिस के रूप में कार्य करता है जो CENTUM VP वितरित नियंत्रण प्रणाली (DCS) के लिए है। यह यूनिट फील्ड कंट्रोल यूनिट (FCU) और I/O मॉड्यूल के बीच एक्सटेंडेड सीरियल बैकप्लेन (ESB) बस के माध्यम से एक उच्च-गति, निर्धारक लिंक स्थापित करता है। मिशन-क्रिटिकल औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया, यह डुअल-रेडंडेंट (सक्रिय-सक्रिय) पावर आर्किटेक्चर का उपयोग करता है ताकि एकल विफलता बिंदुओं को समाप्त किया जा सके। हम इस यूनिट को 100% बिल्कुल नया और मूल के रूप में प्रदान करते हैं, जो मांग वाले रिफाइनरी, रासायनिक और पावर जनरेशन वातावरण में उच्चतम प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।

पार्ट नंबर विवरण

Yokogawa ANB10D श्रृंखला की विद्युत और इंटरफ़ेस क्षमताओं को परिभाषित करने के लिए एक विशिष्ट प्रत्यय तर्क का उपयोग करता है:

प्रत्यय/विकल्प | तकनीकी पहचान | विशेषता विवरण
ANB10D | मूल मॉडल | डुअल-रेडंडेंट ESB बस के लिए नोड यूनिट
-4 | रेडंडेंसी प्रकार | डुअल-रेडंडेंट पावर सप्लाई आर्किटेक्चर
1 | पावर रेटिंग | 100 – 120 V AC इनपुट वोल्टेज
7 | डिज़ाइन संस्करण | कैबिनेट इंटीग्रेशन के लिए अनुकूलित बेसिक प्रकार (नॉन-Ex)
/CU2N | कनेक्टर यूनिट | आंतरिक टर्मिनेशन के बिना मानक ESB बस इंटरफ़ेस

तकनीकी विनिर्देश

ANB10D-417/CU2N घने I/O कॉन्फ़िगरेशन के लिए भौतिक अवसंरचना प्रदान करता है:

संचार रेडंडेंसी: डुअल-रेडंडेंट ESB बस समर्थन

पावर सप्लाई: डुअल सक्रिय-सक्रिय 100–120 V AC (50/60 Hz)

करंट खपत: अधिकतम लोड पर लगभग 200 VA / 120 W

I/O मॉड्यूल क्षमता: Centum VP मॉड्यूल के लिए 8 स्लॉट

सिस्टम स्केलेबिलिटी: AFV30/AFV40 कंट्रोलर प्रति 13 यूनिट तक समर्थन करता है

भौतिक प्रारूप: 19-इंच रैक माउंट (8U ऊंचाई)

हार्डवेयर वजन: 10 किग्रा

शामिल हार्डवेयर: M5 × 4 माउंटिंग स्क्रू और इंसुलेशन बुशिंग्स

इंजीनियरिंग लाभ

मध्यवर्ती नोड्स के लिए अनुकूलित: CU2N इंटरफ़ेस आंतरिक टर्मिनेशन नहीं रखता, जिससे यह यूनिट ESB बस श्रृंखला में प्रारंभ या मध्यवर्ती स्थानों के लिए आदर्श विकल्प बनता है। यह संचार सिग्नल को बिना रुकावट के अगले नोड्स तक पहुंचने देता है।

उच्च-घनत्व I/O स्केलेबिलिटी: यह यूनिट एक कॉम्पैक्ट 8U फुटप्रिंट में 8 I/O मॉड्यूल तक होस्ट करता है। यह इंजीनियरों को मौजूदा नियंत्रण कैबिनेट्स में I/O घनत्व बढ़ाने की अनुमति देता है बिना अतिरिक्त फील्ड कंट्रोल यूनिट्स (FCUs) जोड़ने की लागत और जटिलता के।

सक्रिय-सक्रिय पावर सुरक्षा: निष्क्रिय बैकअप सिस्टम के विपरीत, डुअल-रेडंडेंट पावर सप्लाई सक्रिय रूप से लोड साझा करते हैं। यदि एक पावर पथ विफल हो जाता है, तो शेष मॉड्यूल तुरंत पूरा लोड संभाल लेता है, जिससे सिस्टम रीसेट से बचता है और प्रक्रिया निरंतरता बनी रहती है।

मानकीकृत रैक इंटीग्रेशन: 19-इंच रैक-माउंट डिज़ाइन मानक औद्योगिक एनक्लोज़र में स्थापना को सरल बनाता है। शामिल इंसुलेशन बुशिंग्स ग्राउंड लूप्स को रोकती हैं और भारी औद्योगिक सेटिंग्स में अक्सर पाए जाने वाले विद्युतचुंबकीय हस्तक्षेप (EMI) से संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स की सुरक्षा करती हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं ANB10D-417/CU2N को बस श्रृंखला में अंतिम नोड के रूप में उपयोग कर सकता हूँ? आमतौर पर नहीं। CU2N कनेक्टर में आंतरिक टर्मिनेशन शामिल नहीं है। आमतौर पर आपको अंतिम नोड के लिए CU2T संस्करण (टर्मिनेटर के साथ) या एक अलग बाहरी टर्मिनेटर की आवश्यकता होती है ताकि सिग्नल परावर्तन से बचा जा सके।

क्या यह यूनिट पावर सप्लाई के "हॉट स्वैपिंग" का समर्थन करता है? हाँ। सक्रिय-सक्रिय रेडंडेंसी आपको दोषपूर्ण पावर मॉड्यूल को सिस्टम चालू रहते हुए बदलने की अनुमति देती है, जिससे आपकी प्रक्रिया लूप के लिए शून्य डाउनटाइम सुनिश्चित होता है।

मैं एक कंट्रोलर से अधिकतम कितने नोड्स कनेक्ट कर सकता हूँ? आप एक AFV30 या AFV40 कंट्रोलर से अधिकतम 13 ANB10D यूनिट्स कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी सुविधा में विशाल I/O विस्तार संभव होता है।

क्या यह यूनिट खतरनाक (क्लास 1 डिव 2) क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? यह विशिष्ट मॉडल (ANB10D-417) एक बेसिक प्रकार (नॉन-Ex) है। खतरनाक क्षेत्र आवश्यकताओं के लिए, आपको अपने एनक्लोज़र की विशिष्ट सुरक्षा रेटिंग की पुष्टि करनी चाहिए या Yokogawa के "Ex-रेटेड" हार्डवेयर कैटलॉग से परामर्श करना चाहिए।