योकोगावा AAB841-S00 CENTUM VP एनालॉग इनपुट/आउटपुट मॉड्यूल

2026-04-20T00:53:25-07:00

प्रकार: एनालॉग I/O मॉड्यूल
कीमतः 66.00

उत्पाद अवलोकन

Yokogawa AAB841-S00 एक उच्च-घनत्व एनालॉग इनपुट/आउटपुट मॉड्यूल के रूप में कार्य करता है, जो विशेष रूप से CENTUM VP वितरित नियंत्रण प्रणाली के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मॉड्यूल 8 इनपुट चैनल और 8 आउटपुट चैनल को एक इकाई में समेकित करके रैक स्पेस को सरल बनाता है। यह 1 से 5 V DC वोल्टेज इनपुट को प्रोसेस करता है जबकि साथ ही फील्ड इंस्ट्रूमेंट नियंत्रण के लिए 4 से 20 mA DC करंट आउटपुट प्रदान करता है। हम इस मॉड्यूल को 100% नया और मूल फैक्ट्री स्टॉक के रूप में सप्लाई करते हैं ताकि सिस्टम की अधिकतम अखंडता सुनिश्चित हो सके।

पार्ट नंबर विवरण

मॉडल कोड AAB841-S00 Yokogawa के मानक मॉड्यूलर पहचान का पालन करता है:

AAB841: एनालॉग इनपुट/आउटपुट मॉड्यूल (8-चैनल इनपुट / 8-चैनल आउटपुट)

-S: मानक प्रकार विन्यास

0: हमेशा 0 (स्थिर)

0: मूल सॉफ़्टवेयर कार्यात्मक आवश्यकताएँ

तकनीकी विनिर्देश

यह मॉड्यूल निम्नलिखित तकनीकी मापदंडों के साथ उच्च-सटीकता सिग्नल प्रोसेसिंग प्रदान करता है:

पैरामीटर | विशेषता
चैनल | 8 इनपुट / 8 आउटपुट
इनपुट सिग्नल रेंज | 1 से 5 V DC
आउटपुट सिग्नल रेंज | 4 से 20 mA DC
इनपुट सटीकता | $\pm4$ mV
आउटपुट सटीकता | $\pm48$ μA
इनपुट स्टेप प्रतिक्रिया | 100 ms
आउटपुट स्टेप प्रतिक्रिया | 40 ms
पावर खपत | 310 mA (5V DC) / 250 mA (24V DC)
आइसोलेशन | गैर-आइसोलेटेड डिज़ाइन
कनेक्शन विधि | प्रेशर क्लैम्प टर्मिनल या KS केबल
वज़न | 0.3 किग्रा

इंजीनियरिंग लाभ

स्पेस-कुशल हाइब्रिड डिज़ाइन: इनपुट और आउटपुट दोनों कार्यों को एक 0.3 किग्रा मॉड्यूल में संयोजित करके, AAB841-S00 नोड यूनिट में आवश्यक स्लॉट की संख्या को कम करता है। यह फुटप्रिंट कमी ऑफशोर प्लेटफॉर्म या कंटेनराइज्ड कंट्रोल रूम में महत्वपूर्ण होती है जहाँ कैबिनेट स्पेस की कीमत अधिक होती है।

उच्च-इम्पीडेंस इनपुट सुरक्षा: पावर्ड स्थिति में, वोल्टेज इनपुट की इम्पीडेंस $\ge1$ MΩ रहती है। यह उच्च प्रतिरोध सिग्नल लोडिंग को रोकता है, जिससे मॉड्यूल स्रोत सिग्नल को विकृत किए बिना वास्तविक प्रक्रिया चर को कैप्चर करता है।

तेज़ नियंत्रण लूप निष्पादन: 40 ms आउटपुट स्टेप प्रतिक्रिया और 100 ms इनपुट प्रतिक्रिया के साथ, यह मॉड्यूल तेज़-कार्रवाई नियंत्रण लूप का समर्थन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि DCS प्रक्रिया में अस्थिरता पर तेजी से प्रतिक्रिया करे, उच्च दबाव या उच्च प्रवाह वाले वातावरण में स्थिरता बनाए रखे।

लचीला फील्ड वायरिंग: मॉड्यूल प्रेशर क्लैम्प टर्मिनल और KS केबल इंटरफेस दोनों का समर्थन करता है। यह लचीलापन इंजीनियरों को सरल रखरखाव के लिए डायरेक्ट पॉइंट-टू-पॉइंट वायरिंग या बड़े पैमाने पर सिस्टम तैनाती के दौरान त्रुटि-मुक्त मास टर्मिनेशन के लिए प्री-फैब्रिकेटेड KS केबल चुनने की अनुमति देता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या AAB841-S00 डायरेक्ट करंट इनपुट संभाल सकता है?

मॉड्यूल मूल रूप से 1 से 5 V DC स्वीकार करता है। 4 से 20 mA करंट इनपुट को प्रोसेस करने के लिए, आपको इनपुट टर्मिनलों के बीच एक प्रिसिजन शंट रेसिस्टर (आमतौर पर 250 Ω) लगाना होगा ताकि करंट को आवश्यक वोल्टेज रेंज में बदला जा सके।

इंस्टॉलेशन के लिए थर्मल विचार क्या हैं?

मॉड्यूल में केवल $+0.1\%$ प्रति 10°C तापमान ड्रिफ्ट होता है। जबकि यह अत्यंत स्थिर है, आपको मानक ऑपरेटिंग रेंज के भीतर रहने के लिए कैबिनेट वेंटिलेशन को लगातार बनाए रखना चाहिए, विशेष रूप से जब कई उच्च-घनत्व I/O मॉड्यूल निकटता में माउंट किए जाते हैं।

क्या यह मॉड्यूल चैनल-टू-चैनल आइसोलेशन प्रदान करता है?

नहीं, AAB841-S00 गैर-आइसोलेटेड डिज़ाइन का उपयोग करता है। उच्च कॉमन-मोड वोल्टेज या फील्ड डिवाइसेस के बीच महत्वपूर्ण विद्युत शोर वाले अनुप्रयोगों के लिए, आपको DCS बैकप्लेन की सुरक्षा के लिए बाहरी सिग्नल आइसोलेटर का उपयोग करना चाहिए।

क्या यह मॉड्यूल पुराने CENTUM CS 3000 सिस्टम के साथ संगत है?

AAB841-S00 मुख्य रूप से CENTUM VP वातावरण का समर्थन करता है। नए मॉड्यूल जोड़ने या हॉट-स्वैप करने से पहले अपने विशिष्ट फील्ड कंट्रोल स्टेशन (FCS) मॉडल और फर्मवेयर संस्करण की पुष्टि करें ताकि पूर्ण सॉफ़्टवेयर ड्राइवर संगतता सुनिश्चित हो सके।