ANB11D-215/BU2A/NDEL CENTUM VP नोड यूनिट डुअल-रेडंडेंट ESB बस के लिए | Yokogawa

2026-04-20T00:45:47-07:00

प्रकार: ESB बस नोड यूनिट
कीमतः 66.00

उत्पाद अवलोकन

Yokogawa ANB11D-215/BU2A/NDEL CENTUM VP एकीकृत उत्पादन नियंत्रण प्रणाली के भीतर एक महत्वपूर्ण संचार केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह नोड यूनिट डुअल-रेडंडेंट ESB बस के माध्यम से उच्च गति डेटा विनिमय की सुविधा प्रदान करता है, जो लंबी दूरी को कवर करने के लिए ऑप्टिकल रिपीटर का उपयोग करता है। हम यह यूनिट 100% बिल्कुल नया और मूल उपकरण के रूप में प्रदान करते हैं, जो आपके औद्योगिक स्वचालन नेटवर्क के लिए उच्चतम प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।

पार्ट नंबर विवरण

इस Yokogawa नोड यूनिट के सूचकांक लॉजिक इसके विशिष्ट हार्डवेयर क्षमताओं को परिभाषित करता है:

सफिक्स/विकल्प | तकनीकी व्याख्या
ANB11D | ऑप्टिकल रिपीटर के साथ डुअल-रेडंडेंट ESB बस के लिए नोड यूनिट
-2 | डुअल-रेडंडेंट पावर सप्लाई कॉन्फ़िगरेशन
1 | 100-120 V AC पावर सप्लाई
5 | बेसिक प्रकार (कोई विस्फोट सुरक्षा नहीं)
/BU2A | ESB बस के लिए बिल्ट-इन टर्मिनेटर के साथ कनेक्टर यूनिट
/NDEL | विशिष्ट क्षेत्रीय/अनुपालन वितरण मानक

तकनीकी विनिर्देश

यह मॉड्यूल निम्नलिखित मापदंडों में उच्च घनत्व पावर और सिग्नल स्थिरता प्रदान करता है:

इनपुट वोल्टेज: 100–240 V AC (वाइड रेंज संगतता)

आंतरिक आउटपुट: +5 V DC @ 10 A; +24 V DC @ 3 A

पावर खपत: अधिकतम 150 W

ऑप्टिकल रेंज: ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 5 किमी तक की दूरी का समर्थन करता है

इंटरफेस: /BU2A यूनिट जिसमें एकीकृत ESB बस टर्मिनेशन है

ऑपरेटिंग तापमान: 0°C से 55°C

फॉर्म फैक्टर: 210 मिमी × 130 मिमी × 250 मिमी

शुद्ध वजन: 8 किग्रा

इंजीनियरिंग लाभ

विस्तारित नेटवर्क पहुंच: एकीकृत ऑप्टिकल रिपीटर मानक कॉपर ESB केबल की 10 मीटर सीमा को पार कर जाता है। यह इंजीनियरों को फील्ड कंट्रोल स्टेशन (FCS) से 5 किमी तक दूर रिमोट I/O नोड्स स्थापित करने की अनुमति देता है, जो टैंक फार्म या फैले हुए प्रोसेसिंग प्लांट के लिए उपयुक्त है।

फॉल्ट-टॉलरेंट आर्किटेक्चर: डुअल-रेडंडेंट पावर सप्लाई डिज़ाइन एकल विफलता बिंदुओं को समाप्त करता है। यदि एक पावर स्रोत बंद हो जाता है, तो यूनिट ESB बस संचार को बाधित किए बिना संचालन जारी रखता है, जिससे महंगे प्रक्रिया ट्रिप्स से बचा जाता है।

वायरिंग जटिलता में कमी: /BU2A कनेक्टर का उपयोग करके जिसमें बिल्ट-इन टर्मिनेटर होता है, यूनिट भौतिक बस टोपोलॉजी को सरल बनाता है। इससे बाहरी टर्मिनेशन रेसिस्टर्स की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे स्थापना त्रुटियाँ और कमीशनिंग समय कम होता है।

उत्कृष्ट EMI इम्युनिटी: ऑप्टिकल ट्रांसमिशन स्वाभाविक रूप से विद्युत शोर का विरोध करता है। यह यूनिट भारी मोटर्स, VFDs, और उच्च-वोल्टेज केबलिंग वाले वातावरण में सिग्नल अखंडता बनाए रखता है, जहाँ कॉपर सिग्नल आमतौर पर हस्तक्षेप से प्रभावित होते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या इस यूनिट को अलग ESB बस टर्मिनेटर की आवश्यकता है?

नहीं। "BU2A" नामांकन दर्शाता है कि इस यूनिट में एकीकृत टर्मिनेटर शामिल है। आप इसे अपने ESB बस शाखा के अंत में सीधे जोड़ सकते हैं बिना अतिरिक्त हार्डवेयर के।

क्या मैं इस यूनिट का उपयोग खतरनाक क्षेत्रों में कर सकता हूँ?

यह विशिष्ट मॉडल (कोड 5) "बेसिक टाइप" है। इसमें विस्फोट-प्रूफ रेटिंग नहीं है। आपको इसे गैर-खतरनाक, नियंत्रित वातावरण में या उपयुक्त रेटेड फ्लेमप्रूफ एनक्लोजर के भीतर स्थापित करना होगा।

यूनिट पावर उतार-चढ़ाव को कैसे संभालता है?

ANB11D-215 एक वाइड-रेंज AC इनपुट और मजबूत आंतरिक विनियमन (5V लाइन के लिए ±3%) का उपयोग करता है। यह मानक औद्योगिक लाइन शोर को फ़िल्टर करता है ताकि जुड़े I/O मॉड्यूल को साफ DC पावर प्रदान की जा सके।