ANB10D-410/CU2N/NDEL सेंटम VP ESB बस नोड यूनिट | Yokogawa

2026-04-20T00:12:10-07:00

प्रकार: ESB बस नोड यूनिट
कीमतः 66.00

उत्पाद अवलोकन

Yokogawa ANB10D-410/CU2N/NDEL एक उच्च-उपलब्धता I/O विस्तार हब के रूप में कार्य करता है जो CENTUM VP डिस्ट्रिब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम (DCS) के लिए है। यह यूनिट फील्ड कंट्रोल स्टेशन (FCS) और रिमोट FIO मॉड्यूल्स के बीच कनेक्शन को डुअल-रेडंडेंट एक्सटेंडेड सीरियल बैकप्लेन (ESB) बस के माध्यम से सक्षम बनाता है। डुअल-रेडंडेंट पावर मॉड्यूल्स और प्री-इंस्टॉल्ड नोड एक्सपेंशन लाइसेंस को एकीकृत करके, यह औद्योगिक नियंत्रण नेटवर्क को स्केल करने के लिए "प्लग-एंड-प्ले" समाधान प्रदान करता है। हम यह यूनिट 100% बिल्कुल नया और मूल के रूप में प्रदान करते हैं, जिससे आपकी महत्वपूर्ण अवसंरचना को फैक्ट्री-प्रमाणित हार्डवेयर और दीर्घकालिक स्थिरता का लाभ मिलता है।

पार्ट नंबर विवरण: ANB10D-410/CU2N/NDEL

Yokogawa ANB10D श्रृंखला की पावर, कनेक्टिविटी, और लाइसेंसिंग को परिभाषित करने के लिए एक संरचित सफिक्स और विकल्प प्रणाली का उपयोग करता है:

तकनीकी विनिर्देश

ANB10D-410/CU2N/NDEL में 24/7 संचालन के लिए मजबूत औद्योगिक पैरामीटर शामिल हैं:

बस आर्किटेक्चर: डुअल-रेडंडेंट ESB बस (128 Mbps सिंक्रोनाइज़ेशन)

पावर इनपुट: 100 - 120 V AC, 50/60 Hz

पावर रेडंडेंसी: दो हॉट-स्वैपेबल पावर सप्लाई मॉड्यूल्स का समर्थन करता है (एक्टिव-एक्टिव)

I/O क्षमता: Yokogawa एनालॉग और डिजिटल FIO मॉड्यूल्स की विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है

विस्तार लाइसेंस: /NDEL (अधिकृत नोड विस्तार लाइसेंस) शामिल है

माउंटिंग: 19-इंच रैक-माउंटेबल (5U ऊर्ध्वाधर स्थान घेरता है)

नेट वजन: 10 किग्रा

स्थिति निगरानी: पावर और बस संचार के लिए फ्रंट-पैनल LED संकेतक

इंजीनियरिंग लाभ

ANB10D-410/CU2N/NDEL DCS तैनाती और सुविधा विस्तार में विशिष्ट समस्याओं को संबोधित करता है:

तत्काल पावर फेलओवर: डुअल-रेडंडेंट पावर कॉन्फ़िगरेशन (-4) यूनिट को दो स्वतंत्र AC स्रोतों से पावर लेने की अनुमति देता है। यदि एक स्रोत या मॉड्यूल विफल हो जाता है, तो दूसरा मॉड्यूल तुरंत पूरा लोड संभालता है। यह सुनिश्चित करता है कि विद्युत रखरखाव के दौरान फील्ड I/O डेटा नियंत्रण कक्ष को बिना किसी व्यवधान के दिखाई देता रहे।

सरल सिस्टम स्केलिंग: शामिल /NDEL विकल्प हार्डवेयर के साथ सीधे नोड विस्तार के लिए सॉफ़्टवेयर लाइसेंस प्रदान करता है। इससे अलग सॉफ़्टवेयर कुंजी खरीदने और सक्रिय करने में होने वाली देरी समाप्त हो जाती है, जिससे इंजीनियर नोड को CENTUM VP प्रोजेक्ट डेटाबेस में भौतिक स्थापना के तुरंत बाद जोड़ सकते हैं।

सिग्नल विश्वसनीयता में सुधार: /CU2N विकल्प फैक्ट्री-प्रमाणित कनेक्टर यूनिट्स प्रदान करता है जो ESB बस केबल्स के साथ सुरक्षित, कम-इम्पीडेंस कनेक्शन सुनिश्चित करते हैं। यह हार्डवेयर-स्तरीय विश्वसनीयता औद्योगिक वातावरण में कंपन या खराब संपर्क के कारण होने वाले डेटा पैकेट हानि को रोकती है।

मानक रैक्स के लिए अनुकूलित: 5U, 19-इंच चेसिस मानक नियंत्रण कैबिनेट्स में फिट होता है। यूनिट में इंसुलेशन बुशेस मानक सहायक उपकरण के रूप में शामिल हैं, जो चेसिस को रैक फ्रेम से अलग करते हैं ताकि ग्राउंड लूप्स से बचा जा सके—जो संवेदनशील एनालॉग मापन सिग्नल की सटीकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या इस यूनिट में ESB बस टर्मिनेटर शामिल है?

नहीं। /CU2N विकल्प मानक कनेक्टर यूनिट्स प्रदान करता है। यदि यह नोड आपके ESB बस चेन में अंतिम स्थान पर है, तो आपको टर्मिनेटर के साथ कनेक्टर यूनिट (/CU2T) का उपयोग करना होगा या बाहरी बस टर्मिनेटर स्थापित करना होगा।

क्या मैं इस यूनिट को 220V AC वातावरण में उपयोग कर सकता हूँ?

नहीं। सफिक्स कोड "1" विशेष रूप से 100-120V AC इनपुट को दर्शाता है। 220V AC लगाने से हार्डवेयर तुरंत खराब हो जाएगा। 220V अनुप्रयोगों के लिए कृपया ANB10D-420 मॉडल का अनुरोध करें।

क्या NDEL लाइसेंस पहले से सक्रिय है?

लाइसेंस हार्डवेयर सीरियल नंबर से जुड़ा होता है। जब आप नोड को अपने CENTUM VP इंजीनियरिंग स्टेशन में जोड़ते हैं, तो सिस्टम /NDEL क्षमता को पहचानता है, जिससे सॉफ़्टवेयर को अतिरिक्त लाइसेंसिंग संकेतों के बिना नोड को संबोधित करने की अनुमति मिलती है।

मैं इस नोड में कितने I/O मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकता हूँ?

ANB10D चेसिस आमतौर पर 8 FIO मॉड्यूल तक के स्लॉट प्रदान करता है, हालांकि सटीक संख्या इंस्टॉल किए गए मॉड्यूल्स की पावर खपत (एनालॉग बनाम डिजिटल) पर निर्भर करती है।