AAB841-S50 | Yokogawa स्टाइल S2 CENTUM VP ProSafe-RS हाइब्रिड एनालॉग I/O मॉड्यूल

2026-04-20T00:59:48-07:00

प्रकार: एनालॉग I/O मॉड्यूल
कीमतः 66.00

उत्पाद अवलोकन

Yokogawa AAB841-S50 (स्टाइल S2) CENTUM VP और ProSafe-RS FIO आर्किटेक्चर के लिए एक बहुमुखी, उच्च-घनत्व हाइब्रिड मॉड्यूल के रूप में कार्य करता है। यह मॉड्यूल अलग-अलग इनपुट और आउटपुट कार्ड की आवश्यकता को समाप्त करता है क्योंकि यह 8 सॉफ़्टवेयर-कॉन्फ़िगर करने योग्य चैनल प्रदान करता है। प्रत्येक चैनल या तो एनालॉग इनपुट या एनालॉग आउटपुट के रूप में कार्य करता है, जो स्थानीयकृत स्किड सिस्टम और एकीकृत प्रक्रिया नियंत्रण वातावरण में कैबिनेट स्थान को अनुकूलित करता है। हम इस यूनिट को 100% बिल्कुल नया और मूल फैक्टरी उपकरण के रूप में प्रदान करते हैं ताकि अधिकतम सिस्टम उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

पार्ट नंबर विवरण

मॉडल कोड AAB841-S50 FIO सिस्टम के लिए विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन को पहचानता है:

AAB841: हाइब्रिड एनालॉग I/O मॉड्यूल (इनपुट और आउटपुट क्षमताएँ)।

-S: मानक सिग्नल वातावरण के लिए मानक प्रकार।

5: 8 चैनलों में सॉफ़्टवेयर-चयन योग्य AI/AO कार्यक्षमता का समर्थन करता है।

0: मूलभूत कार्यात्मक विनिर्देशन कोड।

स्टाइल S2: बेहतर थर्मल और विद्युत प्रदर्शन के लिए नवीनतम हार्डवेयर संशोधन।

तकनीकी विनिर्देश

यह मॉड्यूल निम्न तकनीकी मापदंडों के साथ उच्च गति सिग्नल प्रसंस्करण प्रदान करता है:

पैरामीटर | विनिर्देशन
I/O क्षमता | 8 चैनल (AI या AO के रूप में कॉन्फ़िगर करने योग्य)
सिग्नल रेंज | 1–5 V DC
सटीकता | $\pm0.1\%$ पूर्ण स्केल के लिए AI और AO दोनों के लिए
डेटा रिफ्रेश चक्र | प्रति मॉड्यूल 10 ms
इनपुट प्रतिबाधा | $\ge 1$ MΩ
आउटपुट लोड प्रतिरोध | $\ge 2$ kΩ
तापमान सीमा | -20°C से +70°C
पावर खपत | 450 mA सामान्य (5 V DC आंतरिक बस पर)
आयाम | 32.8 mm (W) × 130 mm (D) × 107.5 mm (H)

इंजीनियरिंग लाभ

डायनामिक चैनल आवंटन: सॉफ़्टवेयर-चयन योग्य AI/AO चैनल इंजीनियरों को हार्डवेयर बदले बिना I/O गणना समायोजित करने की अनुमति देते हैं। यह लचीलापन संयंत्र के फर्श पर अंतिम समय में डिज़ाइन परिवर्तनों की सामान्य समस्या को हल करता है, जिससे स्पेयर पार्ट्स का भंडारण कम होता है।

अत्यधिक पर्यावरणीय सहनशीलता: विस्तृत संचालन तापमान सीमा (-20°C से +70°C) गैर-क्लाइमेट-कंट्रोल्ड फील्ड एनक्लोज़र में स्थापना की अनुमति देती है। यह सहनशीलता AAB841-S50 को अपस्ट्रीम तेल और गैस स्किड के लिए आदर्श बनाती है जहाँ परिवेशीय परिस्थितियाँ काफी बदलती रहती हैं।

उच्च गति लूप प्रदर्शन: 10 ms डेटा रिफ्रेश चक्र महत्वपूर्ण नियंत्रण लूप के लिए लगभग तात्कालिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। यह गति ProSafe-RS सुरक्षा इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम और CENTUM VP नियामक नियंत्रण की सटीकता बढ़ाती है।

स्थान उपयोग का अनुकूलन: कॉम्पैक्ट 32.8 mm चौड़ाई में 8 हाइब्रिड चैनल एकल स्लॉट में समाहित हैं। यह उच्च घनत्व सीधे I/O रैक के भौतिक पदचिह्न को कम करता है, जिससे नियंत्रण कक्ष कैबिनेटरी की कुल लागत घटती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं एक ही AAB841-S50 मॉड्यूल पर AI और AO चैनल मिला सकता हूँ?

हाँ। आप सिस्टम सॉफ़्टवेयर के माध्यम से 8 चैनलों में से प्रत्येक को स्वतंत्र रूप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इससे एक ही मॉड्यूल में इनपुट और आउटपुट का कोई भी संयोजन संभव होता है।

क्या यह मॉड्यूल 4–20 mA करंट सिग्नल का समर्थन करता है?

AAB841-S50 1–5 V DC सिग्नल रेंज पर काम करता है। 4–20 mA फील्ड डिवाइस के साथ इंटरफेस करने के लिए, आपको टर्मिनल बोर्ड पर 250 Ω प्रिसिजन शंट रेसिस्टर का उपयोग करना होगा ताकि करंट सिग्नल को आवश्यक वोल्टेज में बदला जा सके।

"स्टाइल S2" का क्या महत्व है?

स्टाइल S2 एक अपडेटेड हार्डवेयर संशोधन को दर्शाता है। यह पुराने स्टाइल के साथ पूर्ण पिछड़ा संगतता बनाए रखता है लेकिन बेहतर आंतरिक घटक ताप अपव्यय और विस्तारित तापमान सीमा में उच्च विश्वसनीयता प्रदान करता है।

क्या मॉड्यूल प्रति-चैनल गैल्वैनिक आइसोलेशन प्रदान करता है?

नहीं। यह मॉड्यूल साझा-ग्राउंड डिज़ाइन (चैनलों के बीच गैर-आइसोलेटेड) का उपयोग करता है। यह उन अनुप्रयोगों में सबसे अच्छा काम करता है जहाँ फील्ड डिवाइस एक सामान्य संदर्भ साझा करते हैं या जहाँ बाहरी आइसोलेशन बाधाएं पहले से मौजूद हैं।