Module d'entrée discrète CompactBlock I/O DeviceNet Allen Bradley 1791D-16B0X

2026-04-28T00:20:06-07:00

Type : Module d'entrée discret
Prix : 66.00

Présentation du produit

Le Allen Bradley 1791D-16B0X appartient à la série CompactBlock I/O, offrant une solution compacte à haute densité pour le contrôle distribué via DeviceNet. Ce module d'entrée discrète dispose de 16 points d'entrée de type sinking conçus pour interfacer avec des dispositifs de terrain 24V DC tels que des interrupteurs de fin de course, des capteurs de proximité et des boutons-poussoirs. En rapprochant les E/S des dispositifs de terrain, ce module réduit les coûts de câblage et simplifie le dépannage dans des cellules d'automatisation complexes. Nous fournissons cette unité en état 100 % neuf et original pour garantir que votre réseau conserve une intégrité de communication optimale et une précision logique.

Spécifications techniques

Le 1791D-16B0X utilise des circuits à haute vitesse pour traiter les signaux numériques selon les paramètres suivants :

Caractéristique | Spécification
Fabricant | Allen Bradley (Rockwell Automation)
Entrées par bloc | 16 points
Type d'entrée | Sinking (24V DC nominal)
Plage de tension | 10–30V DC
Tension en état actif | 10V DC min
Tension en état inactif | 5V DC max
Courant en état actif | 11,0mA @ 30V max ; 2,0mA @ 10V min
Modes d’échange E/S | Interrogation, cyclique, changement d’état (CoS)
Indice de protection | IEC IP20
Débit de communication | 125Kbps, 250Kbps, 500Kbps (détection automatique)
Poids | 0,56 lbs (0,26 kg)

Avantages techniques

Le 1791D-16B0X répond aux défis critiques d’intégration dans les architectures distribuées DeviceNet :

Empreinte compacte à haute densité : Le design CompactBlock intègre 16 canaux dans un format réduit, permettant une installation dans des armoires peu profondes ou directement sur les cadres de machines où l’espace est limité.

Efficacité optimisée des données : Ce module supporte l’échange de données par « changement d’état » (CoS). Au lieu d’interroger constamment chaque point, le module ne met à jour le contrôleur que lorsqu’une entrée change réellement. Cette fonctionnalité technique réduit le trafic réseau et libère de la bande passante pour d’autres communications DeviceNet critiques.

Diagnostic visuel complet : Trois niveaux distincts de LED fournissent un état matériel instantané. Les LED Mod/Net surveillent la santé du réseau, la LED Logic suit l’état interne du module, et les LED jaunes individuelles des E/S indiquent précisément quel dispositif de terrain est actif, réduisant considérablement les temps d’arrêt lors du diagnostic des pannes.

Support polyvalent des médias : Le matériel supporte à la fois les médias DeviceNet épais et plats. Il maintient une communication fiable jusqu’à 500 mètres (à 125Kbps), offrant aux ingénieurs une flexibilité maximale pour les grandes installations industrielles.

Filtrage d’entrée robuste : Le circuit gère une large plage d’entrée (10-30V DC) et dispose de seuils précis de courant en état inactif (1,5mA). Cela évite les signaux « fantômes » causés par les courants de fuite sur de longues longueurs de câble ou des capteurs à haute impédance.

FAQ

Comment régler l’adresse de nœud DeviceNet pour le 1791D-16B0X ?

Vous réglez l’adresse de nœud (ID MAC) et le débit de communication via les interrupteurs matériels situés sur le module ou via des outils de configuration logicielle comme RSNetWorx pour DeviceNet.

Quelle est la différence entre les entrées sinking et sourcing ?

Le 1791D-16B0X est un module sinking, ce qui signifie que le point d’entrée « absorbe » le courant du dispositif de terrain vers la masse commune. Vous devez associer ce module à des capteurs sourcing (PNP) ou des contacts secs connectés à l’alimentation positive.

Ce module supporte-t-il les signaux analogiques ?

Non. Le 1791D-16B0X est strictement un module d’entrée discrète (numérique). Il ne traite que des signaux ON/OFF. Pour des besoins analogiques, vous devez choisir un bloc analogique spécifique 1791D.

Comment être sûr que le produit est neuf ?

Nous garantissons que le 1791D-16B0X est 100 % neuf. Chaque unité est expédiée dans sa boîte d’origine scellée en usine par Allen Bradley, avec le code-barres authentique (UPC 612598185733) et les étiquettes de contrôle qualité apposées par le fabricant.