1715-TASOF8 Module de sortie analogique 8 canaux à E/S redondantes | Allen Bradley

2026-04-27T23:11:21-07:00

Type : Module de sortie analogique
Prix : 66.00

Présentation du produit

Le Allen Bradley 1715-TASOF8 fonctionne comme un module de sortie analogique à haute intégrité à 8 canaux, spécialement conçu pour la plateforme 1715 Redundant I/O. Ce module fournit des signaux de contrôle critiques (0 à 24 mA) aux dispositifs de terrain tels que les positionneurs de vannes et les actionneurs dans des applications nécessitant un fonctionnement continu. Il prend en charge des configurations tolérantes aux pannes, permettant au système de maintenir le contrôle même lors des transitions matérielles. Nous fournissons cette unité en tant que 100% Neuve et Originale, garantissant que vos systèmes instrumentés de sécurité et boucles de contrôle critiques fonctionnent avec une précision certifiée OEM.

Spécifications techniques

Le 1715-TASOF8 fonctionne avec les paramètres électriques et physiques suivants :

Caractéristique | Spécification
Fabricant | Allen Bradley (Rockwell Automation)
Nombre de canaux | 8 canaux
Plage de sortie | 0 à 24 mA par canal
Alimentation de la boucle de terrain | 18 à 32 V CC
Puissance dissipée par le système | 3,6 W (maximum)
Tension d'isolation | 50 V (continue) Isolation de base
Test diélectrique | 500 V CA pendant 60 secondes
Section de câblage | 22 à 16 AWG (0,33 à 1,5 mm²)
Poids | 0,26 kg (0,57 lbs)
Dimensions (L x H) | 8,4 cm x 13,2 cm

Avantages techniques

Le 1715-TASOF8 résout des défis complexes de disponibilité et d'interférences de signal dans l'industrie lourde :

Architecture à haute disponibilité : Ce module s'intègre dans le bus redondant 1715, permettant des remplacements "à chaud" sans interruption du signal de terrain. Cela élimine les temps d'arrêt dans les industries de processus continus comme le pétrole, le gaz ou le raffinage chimique.

Plage de sortie étendue : La capacité de 0 à 24 mA offre une marge supplémentaire au-delà de la plage standard 4-20 mA. Cela permet au contrôleur de pousser les signaux en conditions de dépassement pour des diagnostics ou une calibration spécialisée des vannes.

Gestion thermique optimisée : La faible dissipation de puissance (seulement 0,64 W par boucle de terrain) évite l'accumulation de chaleur dans les armoires à haute densité. Cette conception prolonge la durée de vie du module et prévient la dérive du signal due à la chaleur dans des environnements à haute température ambiante.

Blindage EMI amélioré : Le module nécessite des ports de signal blindés (Catégorie de câblage 2), ce qui isole efficacement les signaux analogiques sensibles du bruit électromagnétique généré par les variateurs de fréquence et moteurs haute tension à proximité.

FAQ

Ce module supporte-t-il les configurations redondantes ?

Oui. Le 1715-TASOF8 est spécialement conçu pour le système d'E/S redondant 1715. Installé en paire sur une base adaptatrice redondante, il garantit que votre signal de sortie analogique continue sans interruption en cas de défaillance d'un module.

Quel type de câble dois-je utiliser pour l'installation ?

Utilisez toujours un câble en cuivre blindé, classé pour au moins 85 °C (185 °F). Pour une intégrité optimale du signal et la conformité à la catégorie de câblage du module, utilisez un câble blindé solide ou multibrins de 22 à 16 AWG.

Y a-t-il une isolation entre les canaux de sortie individuels ?

Le 1715-TASOF8 offre une isolation continue de 50 V entre les ports d'E/S et le backplane. Cependant, il n'y a pas d'isolation entre les ports d'E/S individuels sur le même module ; vous devez donc vous assurer que vos dispositifs de terrain partagent une référence commune compatible.

Comment confirmer que cette unité est "Neuve" ?

Nous livrons chaque 1715-TASOF8 dans son emballage d'usine d'origine. Chaque unité porte le numéro de série authentique Allen Bradley et des sceaux d'usine intacts, garantissant que le matériel n'a jamais été installé ou reconditionné auparavant.