Module d'E/S combiné analogique Allen Bradley 1746-FIO4I SLC 500

2026-04-27T22:50:27-07:00

Type : Module E/S Analogique
Prix : 66.00

Présentation du produit

Le Allen Bradley 1746-FIO4I est un module combiné analogique haute vitesse conçu spécifiquement pour la plateforme SLC 500. Ce module à emplacement unique intègre deux entrées multi-plages et deux sorties courant dans une unité compacte, optimisant ainsi l'efficacité de l'espace dans le rack. Il gère à la fois les signaux de tension (0-10 VCC) et de courant (0-20 mA), offrant la polyvalence nécessaire pour les boucles de régulation PID, la surveillance de débit et le positionnement de vannes. Nous fournissons ce module en 100 % Neuf et Original, garantissant des performances optimales pour vos systèmes SLC hérités ou modulaires.

Spécifications techniques

Le 1746-FIO4I offre une conversion rapide des données et un traitement des signaux haute résolution :

Caractéristique | Spécification
Fabricant | Allen Bradley (Rockwell Automation)
Gamme de produits | SLC 500
Type de module | Module combiné analogique (2 entrées / 2 sorties)
Signaux d'entrée | 0-10 VCC ; 0-20 mA
Signaux de sortie | Deux (2) 0-20 mA
Résolution | 12 bits en entrée / 14 bits en sortie
Méthode de conversion | Approximation successive
Temps de mise à jour | 512 microsecondes
Courant du bus arrière | 55 mA @ 5V / 150 mA @ 24V
Bande passante | 7 kHz
Poids | 0,81 lbs (0,37 kg)

Avantages techniques

Le 1746-FIO4I apporte des solutions techniques pour les environnements de contrôle de processus exigeants :

Conversion de données haute vitesse : Le module utilise une méthode d'approximation successive pour atteindre un temps de mise à jour de 512 microsecondes. Ce traitement rapide garantit une précision en temps réel pour les applications de contrôle de mouvement ou de pression à grande vitesse où chaque milliseconde compte.

Intégrité supérieure du signal : Un temps de maintien et de suivi de 1,5 µs capture les valeurs analogiques transitoires avant conversion. Cela élimine le décalage des données et assure que le CPU reçoit une représentation précise du signal terrain, même dans des environnements avec des variables de processus fluctuantes.

Densité de rack optimisée : En combinant les fonctions d'entrée et de sortie dans une largeur d'emplacement unique, le 1746-FIO4I libère des emplacements précieux dans le châssis pour d'autres modules de communication ou numériques. Cela réduit l'empreinte matérielle globale de votre système SLC 500.

Immunité robuste au bruit : La bande passante de 7 kHz cible et filtre spécifiquement le bruit électrique industriel. Cela garantit que les signaux d'entrée 12 bits et de sortie 14 bits restent stables et sans gigue, même lorsque les câbles terrain passent à proximité de lignes moteur haute tension.

FAQ

Puis-je utiliser simultanément les entrées tension et courant ?

Oui. Le 1746-FIO4I vous permet de configurer ses deux entrées indépendamment. Vous pouvez surveiller un signal 0-10 VCC sur un canal tout en recevant un signal 0-20 mA sur l'autre, offrant une flexibilité maximale pour différents capteurs terrain.

Ce module est-il compatible avec les processeurs SLC 5/01 et 5/02 ?

Le 1746-FIO4I fonctionne avec les systèmes SLC 500 fixes, modulaires et I/O distants. Cependant, vérifiez le jeu d'instructions spécifique de votre processeur pour vous assurer qu'il prend en charge la gestion avancée des données analogiques requise pour ce module combiné.

Quel est l'état de cette unité 1746-FIO4I ?

Nous proposons ce produit en 100 % Neuf dans son état d'origine. Il est expédié dans la boîte d'usine authentique Allen Bradley avec le code UPC original (662468523400) et la documentation d'usine incluse.

Ce module nécessite-t-il une alimentation externe ?

Le module consomme 150 mA depuis le bus arrière 24 V CC. Assurez-vous que votre alimentation SLC (comme un 1746-P1 ou P2) dispose d'une capacité suffisante pour supporter cette charge en plus de vos autres modules installés.