Module de sortie analogique Allen-Bradley 1771-NOC PLC-5 série N

2026-04-17T02:49:25-07:00

Type : Module de sortie analogique
Prix : 66.00

Présentation du produit

Le Allen-Bradley 1771-NOC fournit une source de courant précise pour les systèmes de contrôle PLC-5 hérités. Ce module de sortie analogique de la série N dispose de 8 canaux indépendants, chacun capable de fournir jusqu'à 25 milliampères. Il offre une résolution de 3,20 microampères par bit, garantissant un contrôle fin des actionneurs et positionneurs. Le module utilise les formats de données Binaire Codé Décimal (BCD) ou Binaire Naturel, offrant une flexibilité pour différentes exigences de programmation. Nous fournissons cet article en tant qu’unité 100 % neuve, scellée en usine.

Décomposition du numéro de pièce

1771 : Identifie la plateforme système PLC-5 / châssis E/S.

N : Désigne la famille de produits de la série N (analogique).

O : Spécifie la fonction en tant que sortie.

C : Indique le type de sortie courant (0-25 mA).

Spécifications techniques

Paramètre | Spécification
Fabricant | Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Type de module | Sortie analogique série N
Nombre de sorties | 8 canaux
Type de sortie | Source de courant
Plage de sortie | 0 - 25 mA
Résolution | 3,20 µA/bit
Courant du bus arrière | 2,9 A (à 20 mA) ; 3,3 A (à 25 mA)
Format des données | BCD ou Binaire Naturel
Délai du signal (Off) | 45 ms (AC) / 50 ms (DC)
Bras de câblage | 1771-WH
Poids | 1,75 lbs (0,79 kg)

Avantages techniques

Source de courant haute résolution
Le 1771-NOC est spécialisé dans la fourniture de courant jusqu’à 25 mA, une plage souvent requise pour certains positionneurs pneumatiques, actionneurs de vanne et instruments hérités. Avec une résolution de 3,20 µA/bit, le module fournit des signaux de commande fluides et sans à-coups. Cette précision minimise les oscillations dans les vannes de régulation et assure un positionnement exact dans les boucles analogiques.

Formatage flexible des données
Ce module prend en charge différentes stratégies de programmation en acceptant à la fois les formats de données Binaire Codé Décimal (BCD) et Binaire Naturel. Vous pouvez choisir le format qui correspond le mieux aux instructions mathématiques de votre processeur PLC-5, simplifiant ainsi le développement des logiques d’échelle et réduisant le besoin de conversions de données.

Intégration robuste au bus arrière
L’unité tire un courant important du bus arrière — jusqu’à 3,3 ampères en charge maximale — pour alimenter des charges de terrain à haute impédance. Cette gestion interne de l’alimentation élimine le besoin d’un câblage externe complexe pour l’étage de sortie. Le module s’associe au bras de câblage 1771-WH, garantissant des connexions sécurisées et résistantes aux vibrations côté terrain.

Questions fréquentes

Q : Quelle est la plage du signal de sortie du 1771-NOC ?
R : Le module fournit un signal de courant allant de 0 à 25 milliampères. Cela diffère des modules standard 4-20 mA, ce qui le rend adapté aux dispositifs spécifiques nécessitant la plage étendue 0-25 mA.

Q : Quel bras de câblage dois-je utiliser pour le 1771-NOC ?
R : Vous devez utiliser le bras de câblage 1771-WH (également appelé RTB ou bloc terminal distant). Ce bras se connecte à l’arrière du module et fournit les bornes à vis pour votre câblage terrain.

Q : Puis-je utiliser ce module pour une sortie tension ?
R : Non. Le 1771-NOC est conçu strictement pour la source de courant. Si vous avez besoin d’une sortie tension (par exemple 0-10 V), vous devez choisir un autre modèle de la série 1771-N spécifiquement prévu pour la tension.

Q : Quelle est la consommation de courant sur le bus arrière de ce module ?
R : Le module consomme 2,9 ampères lorsqu’il alimente 20 mA par canal et jusqu’à 3,3 ampères lorsqu’il alimente la pleine charge de 25 mA par canal. Assurez-vous que votre alimentation 1771 dispose d’une capacité suffisante pour supporter cette charge.