AAB841-S50 | Module d'E/S analogique hybride ProSafe-RS Style S2 CENTUM VP Yokogawa

2026-04-20T00:59:48-07:00

Fournisseur : Yokogawa
Type : Module E/S Analogique
Prix : 66.00

Présentation du produit

Le Yokogawa AAB841-S50 (Style S2) sert de module hybride polyvalent à haute densité pour les architectures CENTUM VP et ProSafe-RS FIO. Ce module élimine le besoin de cartes d’entrée et de sortie séparées en offrant 8 canaux configurables par logiciel. Chaque canal fonctionne soit comme une entrée analogique, soit comme une sortie analogique, optimisant ainsi l’espace dans les armoires des systèmes locaux sur skid et les environnements de contrôle de processus intégrés. Nous fournissons cette unité comme 100 % neuve et originale équipement d’usine afin d’assurer une disponibilité maximale du système.

Décomposition du numéro de pièce

Le code modèle AAB841-S50 identifie la configuration spécifique pour le système FIO :

AAB841 : Module hybride d’E/S analogique (capacité d’entrée et de sortie).

-S : Type standard pour environnements à signaux standards.

5 : Prend en charge la fonctionnalité AI/AO sélectionnable par logiciel sur 8 canaux.

0 : Code de spécification fonctionnelle de base.

Style S2 : Dernière révision matérielle pour une meilleure performance thermique et électrique.

Spécifications techniques

Ce module offre un traitement rapide des signaux avec les paramètres techniques suivants :

Paramètre | Spécification
Capacité E/S | 8 canaux (configurables en AI ou AO)
Plage de signal | 1–5 V DC
Précision | $\pm0.1\%$ de l’échelle complète pour AI et AO
Cycle de rafraîchissement des données | 10 ms par module
Impédance d’entrée | $\ge 1$ MΩ
Résistance de charge de sortie | $\ge 2$ kΩ
Plage de température | -20°C à +70°C
Consommation électrique | 450 mA typique (sur bus interne 5 V DC)
Dimensions | 32,8 mm (W) × 130 mm (P) × 107,5 mm (H)

Avantages techniques

Allocation dynamique des canaux : Les canaux AI/AO sélectionnables par logiciel permettent aux ingénieurs d’ajuster le nombre d’E/S sans changer le matériel. Cette flexibilité résout le problème fréquent des modifications de conception de dernière minute sur le terrain, réduisant ainsi le stock de pièces de rechange.

Résilience extrême aux environnements : La large plage de température de fonctionnement (-20°C à +70°C) permet l’installation dans des armoires de terrain non climatisées. Cette robustesse rend l’AAB841-S50 idéal pour les skids pétroliers et gaziers en amont où les conditions ambiantes varient fortement.

Performance rapide en boucle : Un cycle de rafraîchissement des données de 10 ms assure un retour quasi instantané pour les boucles de contrôle critiques. Cette rapidité améliore la précision des systèmes instrumentés de sécurité ProSafe-RS et du contrôle réglementaire CENTUM VP.

Utilisation optimisée de l’espace : La largeur compacte de 32,8 mm intègre 8 canaux hybrides dans un seul emplacement. Cette haute densité réduit directement l’encombrement physique de la baie d’E/S, diminuant le coût global des armoires de salle de contrôle.

Questions fréquentes

Puis-je mélanger des canaux AI et AO sur le même module AAB841-S50 ?

Oui. Vous configurez chacun des 8 canaux indépendamment via le logiciel système. Cela permet toute combinaison d’entrées et de sorties dans un seul module.

Ce module prend-il en charge les signaux de courant 4–20 mA ?

L’AAB841-S50 fonctionne sur une plage de signal 1–5 V DC. Pour interfacer des appareils terrain 4–20 mA, vous devez utiliser une résistance shunt de précision de 250 Ω sur la carte de terminaison pour convertir le signal de courant en tension requise.

Quelle est la signification de la désignation « Style S2 » ?

Le Style S2 représente une révision matérielle mise à jour. Il conserve une compatibilité totale avec les styles antérieurs mais offre une meilleure dissipation thermique des composants internes et une fiabilité accrue dans la plage de température étendue.

Le module fournit-il une isolation galvanique par canal ?

Non. Ce module utilise une conception à masse commune (non isolée entre les canaux). Il est optimal dans les applications où les appareils terrain partagent une référence commune ou où des barrières d’isolation externes existent déjà.