Yokogawa AAB841-S00 Module d'entrée/sortie analogique CENTUM VP

2026-04-20T00:53:25-07:00

Fournisseur : Yokogawa
Type : Module E/S Analogique
Prix : 66.00

Présentation du produit

Le Yokogawa AAB841-S00 fonctionne comme un module d'entrée/sortie analogique haute densité spécialement conçu pour le système de contrôle distribué CENTUM VP. Ce module optimise l’espace dans le rack en intégrant 8 canaux d’entrée et 8 canaux de sortie dans une seule unité. Il traite des entrées de tension continue de 1 à 5 V tout en fournissant simultanément des sorties de courant continu de 4 à 20 mA pour le contrôle des instruments de terrain. Nous fournissons ce module en tant que stock d’usine 100 % neuf et original afin d’assurer une intégrité maximale du système.

Décomposition du numéro de pièce

Le code modèle AAB841-S00 respecte l’identification modulaire standard de Yokogawa :

AAB841 : Module d’entrée/sortie analogique (8 canaux d’entrée / 8 canaux de sortie)

-S : Configuration de type standard

0 : Toujours 0 (fixe)

0 : Exigences fonctionnelles logicielles de base

Spécifications techniques

Ce module offre un traitement du signal haute précision avec les paramètres techniques suivants :

Paramètre | Spécification
Canaux | 8 entrées / 8 sorties
Plage du signal d’entrée | 1 à 5 V CC
Plage du signal de sortie | 4 à 20 mA CC
Précision d’entrée | $\pm4$ mV
Précision de sortie | $\pm48$ μA
Réponse en échelon d’entrée | 100 ms
Réponse en échelon de sortie | 40 ms
Consommation électrique | 310 mA (5 V CC) / 250 mA (24 V CC)
Isolation | Conception non isolée
Méthode de connexion | Bornes à pince de pression ou câbles KS
Poids | 0,3 kg

Avantages techniques

Conception hybride peu encombrante : En combinant les fonctions d’entrée et de sortie dans un seul module de 0,3 kg, le AAB841-S00 réduit le nombre d’emplacements nécessaires dans l’unité de nœud. Cette réduction de l’empreinte est cruciale sur les plateformes offshore ou dans les salles de contrôle containerisées où l’espace dans les armoires est précieux.

Protection d’entrée à haute impédance : En état sous tension, l’entrée de tension maintient une impédance $\ge1$ MΩ. Cette haute résistance empêche la charge du signal, garantissant que le module capture la véritable variable de procédé sans déformer le signal source.

Exécution rapide des boucles de contrôle : Avec une réponse en échelon de sortie de 40 ms et une réponse d’entrée de 100 ms, ce module supporte des boucles de contrôle à action rapide. Il assure que le DCS réagit rapidement aux perturbations du procédé, maintenant la stabilité dans des environnements à haute pression ou à fort débit.

Câblage terrain flexible : Le module supporte à la fois les bornes à pince de pression et les interfaces câbles KS. Cette flexibilité permet aux ingénieurs de choisir entre un câblage point à point direct pour une maintenance simplifiée ou des câbles KS préfabriqués pour une terminaison rapide et sans erreur lors de déploiements à grande échelle.

Questions fréquentes

Le AAB841-S00 peut-il gérer des entrées en courant continu ?

Le module accepte nativement des tensions continues de 1 à 5 V. Pour traiter une entrée de courant de 4 à 20 mA, vous devez installer une résistance de shunt de précision (typiquement 250 Ω) aux bornes d’entrée afin de convertir le courant en la plage de tension requise.

Quelles sont les considérations thermiques pour l’installation ?

Le module présente une dérive thermique de seulement $+0,1\%$ par 10°C. Bien que très stable, vous devez maintenir une ventilation constante de l’armoire pour rester dans la plage de fonctionnement standard, surtout lors du montage de plusieurs modules E/S haute densité à proximité.

Ce module offre-t-il une isolation canal à canal ?

Non, le AAB841-S00 utilise une conception non isolée. Pour les applications impliquant des tensions mode commun élevées ou un bruit électrique important entre les appareils de terrain, vous devez utiliser des isolateurs de signal externes pour protéger le bus du DCS.

Ce module est-il compatible avec les anciens systèmes CENTUM CS 3000 ?

Le AAB841-S00 supporte principalement les environnements CENTUM VP. Vérifiez toujours le modèle spécifique de votre Field Control Station (FCS) et la révision du firmware pour assurer une compatibilité complète des pilotes logiciels avant de procéder à un échange à chaud ou à l’ajout de nouveaux modules.