Module de sortie numérique 4 canaux FLEX Ex 1797-OB4D | Allen Bradley

2026-04-20T19:23:13-07:00

Type : Module de sortie numérique
Prix : 66.00

Présentation du produit

Le Allen Bradley 1797-OB4D fonctionne comme un module de sortie numérique haute performance et intrinsèquement sûr, spécialement conçu pour la plateforme FLEX Ex I/O. Ce module contrôle les dispositifs de terrain situés dans des zones dangereuses en fournissant quatre sorties sourcing non isolées. Il intègre des diagnostics matériels avancés et une protection électronique pour maintenir l’intégrité du système dans des environnements volatils. Nous fournissons cette unité comme 100 % neuve et originale, garantissant que votre installation en zone dangereuse respecte toutes les normes de sécurité réglementaires et les exigences opérationnelles.

Spécifications techniques

Le 1797-OB4D offre un contrôle et une surveillance précis grâce aux paramètres techniques suivants :

Caractéristique | Spécification
Fabricant | Allen Bradley
Gamme de produits | FLEX Ex I/O (1797)
Nombre de sorties | 4 sorties sourcing non isolées
Plage de charge | 30 à 5000 Ohms
Alimentation | 9,5 V CC
Protection électronique | Rupture de fil, surcharge et court-circuit
Consommation côté terrain | 7,5 Watts
Dissipation de puissance | 5,0 Watts
Dissipation thermique | 17,07 BTU/h
Section de conducteur | Jusqu’à 4 $mm^2$
Poids | 1,00 lb (0,45 kg)

Avantages techniques

Le 1797-OB4D répond aux défis spécifiques de l’automatisation en zones dangereuses grâce à une conception électronique ciblée :

Architecture intrinsèquement sûre : Ce module élimine le besoin d’armoires antidéflagrantes coûteuses ou de barrières de sécurité externes. Il limite l’énergie délivrée sur le terrain, empêchant l’inflammation des atmosphères inflammables en zones 1 ou 2.

Couverture diagnostique complète : Le matériel surveille activement l’état de la boucle de sortie. Il détecte instantanément les conditions de « Rupture de fil » (circuit ouvert) et de « Court-circuit », signalant ces défauts au contrôleur pour éviter les écarts de processus et réduire le temps de dépannage.

Grande polyvalence de charge : Une large plage de charge de 30 à 5000 Ohms permet au module de piloter une grande variété de solénoïdes, indicateurs et actionneurs intrinsèquement sûrs sans nécessiter de composants d’adaptation d’impédance.

Protection électronique intégrée : Le module dispose d’une protection électronique à réponse rapide qui coupe les canaux individuels en cas de surcharge. Cette réponse localisée empêche qu’un défaut sur un seul équipement terrain compromette l’alimentation ou le backplane de l’ensemble du rack I/O.

Questions fréquentes

Puis-je utiliser le 1797-OB4D avec des bases de bornes FLEX I/O 1794 standard ?

Non. Le 1797-OB4D nécessite une base de bornes de la série 1797. Le système FLEX Ex 1797 utilise un backplane et une architecture de distribution d’alimentation spécialisés pour maintenir les certifications de sécurité intrinsèque, ce qui le rend incompatible avec le matériel standard 1794.

Quel type de câblage terrain recommandez-vous pour ce module ?

Les bornes du module acceptent des fils jusqu’à 4 $mm^2$. Nous recommandons l’utilisation de câbles à gaine bleue pour identifier clairement les circuits intrinsèquement sûrs dans vos armoires de contrôle et sur le terrain, conformément aux normes internationales de sécurité.

En quoi la détection de « Rupture de fil » est-elle bénéfique pour mon exploitation ?

La détection de rupture de fil alerte le système de contrôle si un fil se déconnecte ou si une bobine de solénoïde s’ouvre. Cela permet au PLC de déclencher immédiatement un verrouillage de sécurité ou une alarme de maintenance, plutôt que d’attendre qu’une défaillance de processus révèle le problème matériel.

Quelle source d’alimentation le 1797-OB4D nécessite-t-il ?

Le module est alimenté par l’alimentation intrinsèquement sûre de la série 1797-PS via le backplane FLEX Ex. Vous devez calculer la consommation totale d’énergie (7,5 W côté terrain pour ce module) afin de vous assurer que votre module d’alimentation dispose d’une capacité suffisante pour l’ensemble du rack.