1734-TBS | Unité de base à bornes à ressort POINT I/O | Allen Bradley（副本）

2026-04-20T18:51:44-07:00

Type : Unité de base terminale
Prix : 66.00

Présentation du produit

Le Allen Bradley 1734-TBS sert de base essentielle pour le montage et le câblage du système POINT I/O. Cette unité de base de bornier fournit l’interface physique et la connexion électrique sur le bus arrière pour les modules I/O de la série 1734. Elle est équipée d’un mécanisme à ressort qui garantit une tension de contact permanente sans besoin de resserrage périodique. Nous fournissons ce composant en tant que 100 % Neuf et Original, garantissant l’intégrité structurelle et une conductivité optimale pour votre architecture I/O distribuée.

Spécifications techniques

Le 1734-TBS offre une solution de câblage haute densité avec les paramètres mécaniques et environnementaux suivants :

Caractéristique | Spécification
Fabricant | Allen Bradley
Gamme de produits | POINT I/O (1734)
Type de bornier | À ressort
Nombre de bornes | 8
Température de fonctionnement | -20 à 55 °C (-4 à 131 °F)
Résistance aux vibrations | 5 G @ 10 à 500 Hz
Choc en fonctionnement | 30 G
Humidité relative | 5 % à 95 % (sans condensation)
Indice de protection | Style ouvert (IP20)
Poids | 0,25 lbs (0,11 kg)

Avantages techniques

Le 1734-TBS répond à des défis spécifiques d’installation dans la conception moderne d’armoires de commande grâce à sa technologie de serrage spécialisée :

Connectivité anti-vibrations : Le système à ressort maintient une pression constante sur le fil. Contrairement aux borniers à vis traditionnels qui se desserrent sous contraintes mécaniques, cette unité évite les pertes intermittentes de signal dans des applications à forte vibration telles que les presses à emboutir ou les convoyeurs.

Raccordement rapide : Cette base de bornier réduit considérablement le temps d’assemblage. Les techniciens insèrent les fils directement à l’aide d’un petit tournevis pour actionner le ressort, éliminant ainsi le processus long de serrage individuel des vis.

Maintenance modulaire (RIUP) : Le 1734-TBS supporte la « Retrait et Insertion Sous Tension » (RIUP). Les ingénieurs remplacent les modules I/O défectueux en les débranchant simplement de la base ; le câblage reste intact sur le 1734-TBS, ce qui maintient la disponibilité du système et évite les erreurs de câblage lors de l’intervention sur site.

Empreinte compacte : Le design fin maximise la densité sur rail DIN. Il permet aux ingénieurs de regrouper un grand nombre de canaux dans des espaces d’armoire restreints sans sacrifier l’accessibilité ni la performance thermique.

Questions fréquentes

Puis-je utiliser le 1734-TBS avec n’importe quel module POINT I/O ? Oui. Le 1734-TBS accepte une large gamme de modules POINT I/O numériques et analogiques. Cependant, vérifiez toujours que les exigences en courant et les niveaux de tension de votre module spécifique correspondent à la configuration 8 bornes de cette base.

Quel est l’avantage principal du système à ressort par rapport à la base à vis 1734-TB ? Le 1734-TBS (à ressort) élimine le besoin d’entretien périodique du couple de serrage. Dans les environnements soumis à des cycles thermiques ou des vibrations, les vis peuvent se desserrer ; le mécanisme à ressort du modèle TBS s’ajuste automatiquement pour maintenir une connexion étanche au gaz.

Comment mettre correctement à la terre le 1734-TBS ? La base de bornier se clipse sur le rail DIN, qui établit la masse du châssis. Assurez-vous que le rail DIN lui-même est connecté à une terre à faible impédance pour garantir un blindage adéquat et une immunité aux parasites pour les modules I/O installés.

Cette base inclut-elle le bloc de bornes amovible (RTB) ? Le 1734-TBS comprend la base et l’ensemble bornier à ressort intégré. Ce design monobloc garantit que l’interface de câblage reste verrouillée sur le bus arrière, offrant une connexion mécanique plus stable que les alternatives enfichables en deux parties.