1771-ID16 | ماژول ورودی دیجیتال AC/DC پی‌ال‌سی-5 آلن-برادلی (کپی)

2026-04-21T00:13:27-07:00

Type: ماژول ورودی دیجیتال
Price: 66.00

مروری بر محصول

ماژول Allen-Bradley 1771-ID16 به عنوان یک رابط ورودی با چگالی بالا و چندمنظوره در معماری کلاسیک PLC-5 عمل می‌کند. این ماژول ۱۶ نقطه ورودی مجزا را فراهم می‌کند که برای تشخیص سیگنال‌های گسسته از دستگاه‌هایی با ولتاژ ۱۲۰ ولت AC/DC طراحی شده‌اند. این ماژول پل ارتباطی بین دستگاه‌های میدانی با ولتاژ بالا مانند کلیدهای محدود، کنتاکت‌های راه‌انداز موتور و دکمه‌های فشاری با منطق پشت‌صفحه PLC-5 است. ما این واحد را در شرایط ۱۰۰٪ نو و اورجینال عرضه می‌کنیم و راه‌حلی سخت‌افزاری ضروری برای تأسیساتی است که استانداردهای قابلیت اطمینان بالای پلتفرم‌های ورودی/خروجی قدیمی ۱۷۷۱ را حفظ می‌کنند.

مشخصات فنی

نوع ماژول: ماژول ورودی دیجیتال AC/DC

تعداد ورودی‌ها: ۱۶ نقطه

رده ولتاژ: ۱۲۰ ولت AC/DC

ولتاژ کاری AC: ۷۷–۱۳۸ ولت AC

ولتاژ کاری DC: ۱۰۵–۱۳۸ ولت DC

جریان پشت‌صفحه: ۷۵ میلی‌آمپر

تاخیر معمول سیگنال (روشن): ۱ میلی‌ثانیه (AC و DC)

تاخیر معمول سیگنال (خاموش): ۹ میلی‌ثانیه (DC) / ۹ یا ۱۸ میلی‌ثانیه (AC)

حداکثر جریان حالت خاموش: ۴.۰ میلی‌آمپر (AC) / ۱.۸ میلی‌آمپر (DC)

بازوی سیم‌کشی مورد نیاز: 1771-WN

وزن: ۰.۹۴ پوند (۰.۴۳ کیلوگرم)

مزایای مهندسی

ماژول 1771-ID16 چالش‌های حیاتی یکپارچه‌سازی و نگهداری در محیط‌های صنعتی بزرگ را حل می‌کند:

حسگری دوگانه: مدار منحصر به فرد این ماژول هر دو سیگنال AC و DC را روی یک ماژول مدیریت می‌کند. این انعطاف‌پذیری به مهندسان اجازه می‌دهد انواع مختلف سیگنال‌ها را در همان رک ورودی/خروجی ترکیب کنند، که تعداد کل ماژول‌های یدکی مورد نیاز را کاهش داده و فضای شاسی را بهینه می‌کند.

کسب سریع سیگنال: تاخیر ۱ میلی‌ثانیه‌ای «روشن» تضمین می‌کند که پردازنده تغییرات میدانی را تقریباً بلافاصله تشخیص می‌دهد. این سرعت برای قفل‌گذاری با سرعت بالا و کنترل توالی که دقت زمان‌بندی در آن‌ها بر ایمنی تولید و بازده تأثیر می‌گذارد، حیاتی است.

ایمنی در برابر نویز صنعتی: آستانه ولتاژ بالا از فعال شدن ناخواسته ناشی از ولتاژهای القایی یا سیگنال‌های «شبح» که معمولاً در کابل‌های بلند کنار کابل‌های برق رخ می‌دهد، جلوگیری می‌کند. این ماژول حداکثر جریان حالت خاموش بالایی دارد تا اطمینان حاصل شود PLC جریان نشتی از حسگرهای میدانی را نادیده می‌گیرد.

نگهداری ساده میدانی: سازگاری با بازوی سیم‌کشی 1771-WN امکان سیم‌کشی «جلو بسته» را فراهم می‌کند. پرسنل نگهداری می‌توانند ماژول را بدون دست زدن به سیم‌کشی میدانی تعویض کنند که خطر خطاهای سیم‌کشی مجدد را حذف کرده و زمان میانگین تعمیر سیستم (MTTR) را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

سؤالات متداول

آیا می‌توانم از 1771-ID16 با مدارهای کنترل ۱۲۵ ولت DC استفاده کنم؟

بله. دامنه ولتاژ کاری DC تا ۱۳۸ ولت DC گسترش یافته است، بنابراین کاملاً با سیستم‌های باتری ثابت ۱۲۵ ولت DC استاندارد که معمولاً در نیروگاه‌ها و کاربردهای صنعتی سنگین یافت می‌شوند، سازگار است.

آیا این ماژول به اسلات خاصی در شاسی 1771 نیاز دارد؟

خیر. می‌توانید 1771-ID16 را در هر اسلات ورودی/خروجی موجود در شاسی یونیورسال 1771 نصب کنید. با این حال، مطمئن شوید جریان کشیده شده از پشت‌صفحه در ظرفیت کل منبع تغذیه جای می‌گیرد.

آیا این واحد محصولی کاملاً نو و اورجینال است؟

بله. ما تضمین می‌کنیم این 1771-ID16 ۱۰۰٪ نو و اورجینال است. استفاده از ماژول‌های ۱۷۷۱ کاملاً نو برای سیستم‌های قدیمی حیاتی است، زیرا اطمینان می‌دهد اپتوایزولاتورها و خازن‌های داخلی عمر طراحی کامل خود را دارند و از خطر خرابی ناشی از قطعات کهنه یا استفاده شده جلوگیری می‌کند.

برای این ماژول به کدام بازوی سیم‌کشی نیاز دارم؟

این ماژول به بازوی سیم‌کشی 1771-WN نیاز دارد. این بازو به شاسی متصل می‌شود و سیم‌های میدانی را به پین‌های جلویی ماژول وصل می‌کند تا مدیریت ترمینال‌ها به صورت ایمن و منظم انجام شود.