ماژول خروجی رله ۸ نقطه‌ای Allen-Bradley 1794-OW8XT FLEX I/O

2026-04-21T00:04:19-07:00

Type: ماژول خروجی رله
Price: 66.00

مروری بر محصول

ماژول Allen-Bradley 1794-OW8XT به عنوان یک ماژول خروجی رله‌ای مقاوم با ۸ کانال در پلتفرم FLEX I/O عمل می‌کند. این ماژول خروجی‌های خشک ایزوله شده‌ای ارائه می‌دهد که قادر به سوئیچ کردن بارهای AC و DC تا ۲۵۰ ولت AC هستند. علامت "XT" نشان‌دهنده نسخه‌ای با دمای کاری گسترده‌تر است که به طور خاص برای تحمل شرایط سخت صنعتی طراحی شده است که از محدودیت‌های حرارتی تجهیزات کنترل استاندارد فراتر می‌رود. ما این ماژول را در وضعیت ۱۰۰٪ کاملاً نو عرضه می‌کنیم تا سطوح تماس بی‌عیب و حداکثر عمر مکانیکی را برای شبکه I/O توزیع‌شده شما تضمین کنیم.

مشخصات فنی

نوع ماژول: خروجی رله گسسته

تعداد خروجی‌ها: ۸ رله معمولاً باز (N.O.)

رتبه‌بندی تماس رله: ۲۵۰ ولت AC

حداقل بار تماس: ۱۰۰ میکروآمپر در ۱۰۰ میلی‌ولت DC

مقاومت اولیه تماس: ۳۰ میلی‌اهم

زمان برگشت تماس: ۱.۲ میلی‌ثانیه

فرکانس سوئیچینگ: یک عملیات هر ۳ ثانیه (حداکثر در بار نامی)

جریان Flexbus: ۵ ولت DC

توان تلف‌شده: ۵.۵ وات

تلف حرارتی: حداکثر ۱۸.۸ BTU/hr

وزن: ۰.۳۱ پوند (۰.۱۴ کیلوگرم)

مزایای مهندسی

ماژول 1794-OW8XT چالش‌های خاص یکپارچه‌سازی در سطح میدانی را از طریق معماری رله تخصصی و طراحی مقاوم خود حل می‌کند:

مقاومت حرارتی بسیار بالا: پروفایل سخت‌افزاری XT عملکرد سوئیچینگ قابل اطمینانی را در بازه دمایی بسیار گسترده‌تری نسبت به ماژول‌های استاندارد حفظ می‌کند. این ویژگی نیاز به سیستم‌های کنترل اقلیم گران‌قیمت در کابینت‌های دورافتاده یا محفظه‌های بیرونی را از بین می‌برد.

سوئیچینگ سیگنال‌های سطح پایین: با حداقل بار تماس تنها ۱۰۰ میکروآمپر در ۱۰۰ میلی‌ولت DC، این ماژول سیگنال‌های کم‌انرژی را به دقت سوئیچ می‌کند. این قابلیت هنگام اتصال به ورودی‌های الکترونیکی با امپدانس بالا یا ابزار دقیق حساس که رله‌های قدرت سنتی قادر به مدیریت آن نیستند، بسیار حیاتی است.

جداسازی بار برتر: تماس‌های رله جداسازی فیزیکی بین منطق پشت‌صفحه و سیم‌کشی میدان با ولتاژ بالا را فراهم می‌کنند. این جداسازی از رک FLEX I/O در برابر نویز الکتریکی، گذراها و حلقه‌های زمین احتمالی ناشی از ماشین‌آلات سنگین صنعتی محافظت می‌کند.

حفاظت یکپارچه اسنابر: ماژول دارای مدار اسنابر برای مدیریت نشتی در حالت خاموش و سرکوب قوس‌های الکتریکی هنگام انتقال تماس است. این حفاظت عمر مکانیکی رله را افزایش داده و از تداخل الکترومغناطیسی (EMI) که ممکن است الکترونیک حساس اطراف را مختل کند، جلوگیری می‌کند.

سؤالات متداول

تفاوت بین 1794-OW8 و 1794-OW8XT چیست؟

نسخه "XT" دارای قطعات و پوشش‌های محافظ تقویت‌شده است که امکان عملکرد در بازه دمایی گسترده‌تر را فراهم می‌کند. در حالی که منطق و جای‌گذاری سیم‌کشی یکسانی دارند، 1794-OW8XT قابلیت اطمینان بالاتری در محیط‌های بدون کنترل اقلیم ارائه می‌دهد.

آیا این ماژول به پایه ترمینال جداگانه نیاز دارد؟

بله. 1794-OW8XT باید در پایه ترمینال 1794 (مانند 1794-TB2، 1794-TB3 یا 1794-TBN) قرار گیرد. این پایه تمام سیم‌کشی میدانی را مدیریت می‌کند و به شما اجازه می‌دهد ماژول را بدون قطع کردن هیچ سیمی تعویض کنید.

آیا این محصول کاملاً نو و اصلی است؟

بله. ما تضمین می‌کنیم این واحد ۱۰۰٪ کاملاً نو و اصلی است. استفاده از ماژول‌های رله نو ضروری است زیرا تماس‌های رله به مرور زمان دچار سایش مکانیکی و اکسیداسیون می‌شوند؛ تنها یک ماژول نو مقاومت اولیه تماس کامل ۳۰ میلی‌اهم را تضمین می‌کند.

چگونه می‌توانم طول عمر تماس‌های رله را به حداکثر برسانم؟

از فرکانس سوئیچینگ بیش از یک عملیات هر سه ثانیه در بار کامل خودداری کنید. اگر برنامه شما نیاز به چرخه‌زنی با سرعت بالا دارد، بهتر است از ماژول خروجی حالت جامد استفاده کنید تا از خستگی مکانیکی جلوگیری شود.