1756-IV16 | ماژول ورودی دیجیتال DC سینکینگ کنترل‌لاژیکس آلن-برادلی

2026-04-20T22:51:07-07:00

Type: ماژول ورودی دیجیتال
Price: 66.00

مروری بر محصول

ماژول Allen-Bradley 1756-IV16 به عنوان یک رابط ورودی دیجیتال با چگالی بالا برای پلتفرم ControlLogix عمل می‌کند. این ماژول ۱۶ نقطه ورودی سینکینگ فراهم می‌کند که به کنترلر اجازه می‌دهد سیگنال‌های گسسته از دستگاه‌های میدانی مانند کلیدهای محدود، حسگرهای مجاورت و دکمه‌های فشاری را تشخیص دهد. این ماژول در بازه ولتاژ DC انعطاف‌پذیر ۱۰ تا ۳۰ ولت کار می‌کند که آن را با طیف گسترده‌ای از استانداردهای توان صنعتی سازگار می‌سازد. ما این ماژول را در شرایط ۱۰۰٪ نو و آکبند ارائه می‌دهیم تا تشخیص سیگنال بهینه و پایداری بلندمدت شاسی برای معماری اتوماسیون شما تضمین شود.

مشخصات فنی

ماژول 1756-IV16 از پارامترهای زیر برای اطمینان از جمع‌آوری دقیق داده‌های گسسته استفاده می‌کند:

پارامتر | مشخصات
تعداد ورودی‌ها | ۱۶ ورودی سینکینگ
ولتاژ نامی ورودی | ۱۲/۲۴ ولت DC
بازه ولتاژ کاری | ۱۰ تا ۳۰ ولت DC
زمان تأخیر ورودی | ۲ میلی‌ثانیه به‌علاوه زمان فیلتر سخت‌افزاری
حداکثر توان مصرفی | ۵.۴۱ وات در ۶۰ درجه سانتی‌گراد
جریان بک‌پلین (۵ ولت) | ۱۱۰ میلی‌آمپر
جریان بک‌پلین (۲۴ ولت) | ۲ میلی‌آمپر
حداکثر جریان حالت خاموش | ۱.۵ میلی‌آمپر
وزن | ۰.۱۹ پوند (۰.۰۹ کیلوگرم)

مزایای مهندسی

ماژول 1756-IV16 با پرداختن به چالش‌های خاص الکتریکی و مکانیکی، جمع‌آوری داده‌های با سرعت بالا را ساده می‌کند:

منطق پیکربندی سینکینگ: طراحی سینکینگ به ماژول اجازه می‌دهد جریان را از دستگاه‌های میدانی منبع (PNP) دریافت کند. این پیکربندی استاندارد سیم‌کشی در تابلوهای پیچیده را ساده کرده و با اکثر خروجی‌های حسگرهای صنعتی مدرن سازگار است.

فیلتر سیگنال قابل تنظیم: کاربران می‌توانند زمان فیلتر ورودی را برای حذف نویز الکتریکی و «پرش تماس» کلیدهای مکانیکی تنظیم کنند. این فیلتر نرم‌افزاری تضمین می‌کند که پردازنده سیگنال‌های تمیز و بدون پرش را حتی در محیط‌های با تداخل الکترومغناطیسی بالا دریافت کند.

مدیریت حرارتی: این ماژول در اوج عملکرد تنها ۵.۴۱ وات توان مصرف می‌کند. این مصرف حرارتی پایین از تجمع گرما در داخل شاسی ControlLogix جلوگیری کرده و از خرابی پردازنده‌ها و ماژول‌های ارتباطی مجاور ناشی از گرمای بیش از حد محافظت می‌کند.

پاسخ سریع تشخیصی: تأخیر سخت‌افزاری ۲ میلی‌ثانیه تضمین می‌کند که کنترلر تقریباً بلافاصله به تغییرات میدانی واکنش نشان دهد. این سرعت برای قفل‌های ایمنی و کاربردهای شمارش با سرعت بالا که دقت میلی‌ثانیه‌ای بر کیفیت تولید تأثیر می‌گذارد، حیاتی است.

سؤالات متداول

آیا 1756-IV16 به بلوک ترمینال جداشدنی (RTB) نیاز دارد؟

بله. برای اتصال سیم‌کشی میدانی به ماژول باید بلوک ترمینال 1756-TBNH یا 1756-TBSH را جداگانه خریداری کنید. اطمینان حاصل کنید که RTB به طور کامل جا زده شده تا اتصال الکتریکی مطمئن برقرار شود.

تفاوت این ماژول سینکینگ با ماژول سورسینگ چیست؟

1756-IV16 یک ماژول «سینکینگ» است، به این معنی که مسیر زمین (COM) را برای جریان ورودی از دستگاه میدانی فراهم می‌کند. اگر حسگرهای شما «سینکینگ» (NPN) باشند، معمولاً به ماژول «سورسینگ» نیاز خواهید داشت.

آیا این قطعه اصلی و نو از Allen-Bradley است؟

بله. ما فقط واحدهای ۱۰۰٪ نو و آکبند را در شرایط کارخانه‌ای اصلی عرضه می‌کنیم. ماژول‌های نو تضمین می‌کنند که اپتوایزولاتورها و مدارهای داخلی عمر مفید کامل خود را بدون استرس الکتریکی قبلی داشته باشند.

آیا می‌توانم این ماژول را در حالی که شاسی روشن است تعویض کنم؟

پلتفرم ControlLogix از قابلیت حذف و نصب در حین برق‌دار بودن (RIUP) پشتیبانی می‌کند. در حالی که می‌توانید ماژول را بدون خاموش کردن سیستم تعویض کنید، همیشه پروتکل‌های ایمنی خاص کارخانه را برای جلوگیری از حرکت ناخواسته ماشین در حین تعویض رعایت کنید.