ماژول خروجی دیجیتال ۴ کاناله FLEX Ex 1797-OB4D | آلن بردلی

2026-04-20T19:23:13-07:00

Type: ماژول خروجی دیجیتال
Price: 66.00

مروری بر محصول

ماژول Allen Bradley 1797-OB4D به عنوان یک ماژول خروجی دیجیتال با عملکرد بالا و ایمنی ذاتی طراحی شده است که به طور خاص برای پلتفرم FLEX Ex I/O ساخته شده است. این ماژول دستگاه‌های میدانی واقع در مناطق خطرناک را با ارائه چهار خروجی منبع تغذیه غیر ایزوله کنترل می‌کند. این ماژول دارای تشخیص پیشرفته سخت‌افزاری و حفاظت الکترونیکی است تا یکپارچگی سیستم را در محیط‌های ناپایدار حفظ کند. ما این واحد را به صورت کاملاً نو و اصل ارائه می‌دهیم تا نصب شما در مناطق خطرناک تمام استانداردهای ایمنی و الزامات عملیاتی را برآورده کند.

مشخصات فنی

1797-OB4D کنترل و نظارت دقیق را از طریق پارامترهای فنی زیر ارائه می‌دهد:

ویژگی | مشخصات
سازنده | Allen Bradley
خط تولید | FLEX Ex I/O (1797)
تعداد خروجی‌ها | ۴ خروجی منبع تغذیه غیر ایزوله
محدوده بار | ۳۰ تا ۵۰۰۰ اهم
منبع تغذیه | ۹.۵ ولت DC
حفاظت الکترونیکی | قطع سیم، اضافه بار و اتصال کوتاه
مصرف توان سمت میدان | ۷.۵ وات
تلفات توان | ۵.۰ وات
تلفات حرارتی | ۱۷.۰۷ BTU/hr
سایز سیم هادی | تا ۴ $mm^2$
وزن | ۱.۰۰ پوند (۰.۴۵ کیلوگرم)

مزایای مهندسی

1797-OB4D چالش‌های خاص اتوماسیون در مکان‌های خطرناک را از طریق طراحی الکترونیکی هدفمند برطرف می‌کند:

معماری ایمنی ذاتی: این ماژول نیاز به محفظه‌های ضد انفجار گران‌قیمت یا موانع ایمنی خارجی را حذف می‌کند. انرژی تخلیه شده به میدان را محدود می‌کند و از اشتعال جوهای قابل اشتعال در محیط‌های Zone 1 یا Zone 2 جلوگیری می‌کند.

پوشش جامع تشخیصی: سخت‌افزار به طور فعال سلامت حلقه خروجی را نظارت می‌کند. شرایط «قطع سیم» (مدار باز) و «اتصال کوتاه» را فوراً تشخیص داده و این خطاها را به کنترلر گزارش می‌دهد تا از انحراف فرآیند جلوگیری کرده و زمان عیب‌یابی را کاهش دهد.

تنوع بار بهبود یافته: محدوده بار وسیع ۳۰ تا ۵۰۰۰ اهم به ماژول اجازه می‌دهد تا انواع مختلفی از سلونوئیدها، نشانگرها و عملگرهای ایمنی ذاتی را بدون نیاز به قطعات تطبیق امپدانس راه‌اندازی کند.

حفاظت الکترونیکی یکپارچه: ماژول دارای حفاظت الکترونیکی با پاسخ سریع است که در هنگام اضافه بار کانال‌های فردی را خاموش می‌کند. این پاسخ موضعی از آسیب دیدن منبع تغذیه یا بک‌پلین کل رک I/O در اثر خطای یک میدان جلوگیری می‌کند.

سؤالات متداول

آیا می‌توانم از 1797-OB4D با پایه‌های ترمینال استاندارد 1794 FLEX I/O استفاده کنم؟

خیر. 1797-OB4D نیاز به پایه ترمینال سری 1797 دارد. سیستم FLEX Ex 1797 از بک‌پلین و معماری توزیع توان تخصصی برای حفظ رتبه‌بندی ایمنی ذاتی استفاده می‌کند که با سخت‌افزار استاندارد 1794 سازگار نیست.

چه نوع سیم‌کشی میدانی برای این ماژول توصیه می‌کنید؟

ترمینال‌های ماژول سیم‌هایی تا سایز ۴ $mm^2$ را پشتیبانی می‌کنند. توصیه می‌کنیم از کابل با روکش آبی استفاده کنید تا مدارهای ایمنی ذاتی را در کابینت‌های کنترل و مسیرهای میدانی به وضوح مشخص کنید و با استانداردهای بین‌المللی ایمنی مطابقت داشته باشید.

تشخیص «قطع سیم» چه مزیتی برای عملیات من دارد؟

تشخیص قطع سیم به سیستم کنترل هشدار می‌دهد اگر سیمی قطع شود یا سیم‌پیچ سلونوئید باز شود. این امکان را می‌دهد که PLC فوراً قفل ایمنی یا هشدار نگهداری را فعال کند، به جای اینکه منتظر بماند تا خطای سخت‌افزاری از طریق خرابی فرآیند آشکار شود.

منبع تغذیه مورد نیاز 1797-OB4D چیست؟

ماژول از منبع تغذیه ایمنی ذاتی سری 1797-PS از طریق بک‌پلین FLEX Ex تغذیه می‌شود. باید مصرف کل توان (۷.۵ وات سمت میدان برای این ماژول) را محاسبه کنید تا مطمئن شوید منبع تغذیه شما ظرفیت کافی برای کل رک را دارد.