1769-ASCII | ماژول ارتباطات تخصصی آلن بردلی کامپکت‌لوژیکس

2026-04-20T19:16:54-07:00

Type: ماژول ارتباطات
Price: 66.00

مروری بر محصول

ماژول Allen Bradley 1769-ASCII به عنوان یک پل ارتباطی تخصصی برای پلتفرم CompactLogix عمل می‌کند. این ماژول امکان ارتباط مستقیم سیستم‌های PLC با دستگاه‌های سریال مبتنی بر ASCII مانند اسکنرهای بارکد، ترازوها، چاپگرها و حسگرهای بینایی را فراهم می‌کند. این ماژول رشته‌های پیچیده کاراکتری و پروتکل‌های دست‌دهی را به صورت مستقل مدیریت می‌کند و بار پردازشی را از روی CPU کنترلر اصلی برمی‌دارد. این واحد را به صورت کاملاً نو و اورجینال عرضه می‌کنیم تا یکپارچگی سریال بی‌نقصی برای وظایف خودکار جمع‌آوری داده‌های شما تضمین شود.

مشخصات فنی

ماژول 1769-ASCII اتصال سریال انعطاف‌پذیری را از طریق پارامترهای سخت‌افزاری زیر فراهم می‌کند:

ویژگی | مشخصات
سازنده | Allen Bradley
خط تولید | CompactLogix
نوع ماژول | رابط ارتباطی ASCII
کانال‌های سریال | ۲ کانال فول دوپلکس (RS-232, RS-422)؛ ۲ کانال نیم دوپلکس (RS-485)
توان مصرفی | ۴۲۵ میلی‌آمپر در ۵ ولت DC
ولتاژ ایزولاسیون | ۳۰ ولت پیوسته
کلمات ورودی/پیکربندی | ۱۰۸ کلمه ورودی / ۳۱ کلمه پیکربندی
دست‌دهی سخت‌افزاری | پشتیبانی از RTS/CTS
دمای کاری | ۰ تا ۶۲ درجه سانتی‌گراد (۳۲ تا ۱۴۰ درجه فارنهایت)
توان تلف‌شده | حداکثر ۲.۱۳ وات
محدوده فاصله | ۴ (فاصله منبع تغذیه)

مزایای مهندسی

ماژول 1769-ASCII به موانع فنی خاص در ارتباطات سریال صنعتی پاسخ می‌دهد:

استقلال پروتکل: این ماژول جریان‌های داده ASCII خام را مدیریت می‌کند و به مهندسان اجازه می‌دهد منطق تجزیه سفارشی برای دستگاه‌های سریال غیر استاندارد بنویسند. این امر نیاز به مبدل‌های پروتکل شخص ثالث خارجی را از بین می‌برد.

دست‌دهی مقاوم: دست‌دهی سخت‌افزاری RTS/CTS یکپارچه جریان داده بین PLC و دستگاه جانبی را مدیریت می‌کند. این ویژگی از سرریز بافر و از دست رفتن داده‌ها در انتقال‌های با سرعت بالا یا هنگام ارتباط با دستگاه‌های با پاسخ کند جلوگیری می‌کند.

پشتیبانی چند استاندارد: یک ماژول واحد از رابط‌های الکتریکی RS-232، RS-422 و RS-485 پشتیبانی می‌کند. این انعطاف‌پذیری اجازه می‌دهد یک قطعه یدکی واحد چندین کاربرد میدانی را پوشش دهد، از لینک‌های نقطه به نقطه کوتاه‌برد تا شبکه‌های چند نقطه‌ای بلندبرد.

شفافیت تشخیصی: ماژول پرچم‌های وضعیت زمان واقعی از جمله سرریزهای TX/RX FIFO و خطاهای توازن را گزارش می‌دهد. این تشخیص‌ها به تیم‌های نگهداری اجازه می‌دهد بدون نیاز به آنالیزورهای سریال پیشرفته، مشکلات سیم‌کشی یا ناسازگاری نرخ انتقال را فوراً شناسایی کنند.

سؤالات متداول

چند ماژول 1769-ASCII می‌توانم در یک رک CompactLogix نصب کنم؟

محدوده فاصله منبع تغذیه برای این ماژول ۴ است. شما باید 1769-ASCII را در چهار اسلاتی که به منبع تغذیه 1769 نزدیک است نصب کنید تا جریان کافی در بک‌پلین تأمین شود. همیشه مجموع جریان بک‌پلین را محاسبه کنید تا از ناپایداری سیستم جلوگیری شود.

برای پیکربندی‌های RS-485 از چه کابلی استفاده کنم؟

کابل جفت‌پیچیده شیلددار Belden 8761 را توصیه می‌کنیم. شیلد مناسب سیگنال‌های سریال ۳…۲۵ ولت DC را در برابر تداخل الکترومغناطیسی (EMI) که معمولاً در محیط‌های صنعتی نزدیک درایوهای موتوری با توان بالا وجود دارد، محافظت می‌کند.

آیا این ماژول از Modbus RTU پشتیبانی می‌کند؟

1769-ASCII برای دستکاری رشته‌های ASCII عمومی طراحی شده است. اگرچه می‌توانید منطق نردبانی برای مدیریت فریم‌های Modbus RTU بنویسید، معمولاً ماژول 1769-SM2 یا یک ماژول اختصاصی ProSoft راه‌حل بهینه‌تری برای پروتکل‌های خاص Modbus ارائه می‌دهد.

ماژول چگونه بسته‌های داده بزرگ را مدیریت می‌کند؟

این ماژول از ۱۰۸ کلمه ورودی برای بافر کردن رشته‌های کاراکتری ورودی استفاده می‌کند. به هر انتقال داده یک شناسه تراکنش منحصر به فرد (۰–۲۵۵) اختصاص می‌دهد که به کنترلر اجازه می‌دهد هر پیام دریافتی از دستگاه سریال را همگام‌سازی و تأیید کند.