کیت جبران اتصال سرد Allen Bradley 1794-CJC2 FLEX I/O

2026-04-20T19:20:24-07:00

Type: کیت جبران خسارت
Price: 66.00

بررسی محصول

Allen Bradley 1794-CJC2 مرجع حرارتی حیاتی مورد نیاز برای اندازه‌گیری دقیق ترموکوپل‌ها در پلتفرم FLEX I/O را فراهم می‌کند. این کیت شامل دو ترمیستور جبران‌کننده اتصال سرد (CJC) با دقت بالا است که مستقیماً به پایه ترمینال ماژول ورودی ترموکوپل متصل می‌شوند. این کیت خطاهای اندازه‌گیری ناشی از اتصال فلزات ناهمگون در بلوک ترمینال را حذف می‌کند و اطمینان می‌دهد که PLC دمای واقعی را دریافت می‌کند. ما این کیت را به صورت کاملاً نو و اورجینال عرضه می‌کنیم تا حلقه‌های کنترل فرآیند شما دقت کالیبره شده کارخانه را حفظ کنند.

مشخصات فنی

کیت 1794-CJC2 از فناوری تخصصی ترمیستور برای تثبیت داده‌های دمایی استفاده می‌کند:

ویژگی | مشخصات
سازنده | Allen Bradley
خط تولید | FLEX I/O (1794)
خانواده‌های سازگار | 1794 FLEX، FLEX EX، FLEX XT
سازگاری ماژول | 1794-IRT8، 1794-IT8، 1794-IT8I
نوع حسگر | ترمیستور دقیق
تعداد در کیت | ۲ حسگر در هر کیت
دامنه دمای کاری | -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا +۷۰ درجه سانتی‌گراد (-۴ درجه فارنهایت تا ۱۵۸ درجه فارنهایت)
رطوبت نسبی | ۵٪ تا ۹۵٪ (بدون تراکم)
میزان حفاظت | IP20
نصب | پایه ترمینال یکپارچه

مزایای مهندسی

کیت 1794-CJC2 نظارت حرارتی را در محیط‌های پیچیده ورودی/خروجی توزیع‌شده بهینه می‌کند:

تصحیح خطا مبتنی بر سخت‌افزار: این حسگرها دمای دقیق پیچ‌های ترمینال که سیم‌های ترموکوپل به آن متصل می‌شوند را اندازه‌گیری می‌کنند. این داده‌ها به ماژول ورودی اجازه می‌دهد تا ولتاژ حرارتی محیطی را به صورت ریاضی کم کند و فقط دمای واقعی فرآیند باقی بماند.

مقاومت محیطی قوی: حسگرها در دامنه دمایی گسترده‌ای از -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا +۷۰ درجه سانتی‌گراد به طور قابل اطمینان کار می‌کنند. این ویژگی کیت را برای تابلوهای ورودی/خروجی دور از مرکز که نزدیک کوره‌ها یا در محفظه‌های بیرونی بدون تهویه قرار دارند، مناسب می‌سازد.

یکپارچگی بی‌وقفه با ترمینال: طراحی این کیت امکان نصب سریع در پایه‌های ترمینال 1794-TBN یا 1794-TB3 را فراهم می‌کند. حسگرها به طور محکم در شکاف‌های مشخص شده قرار می‌گیرند و از جابجایی ناخواسته در هنگام کار ماشین با لرزش زیاد جلوگیری می‌کنند.

پشتیبانی از محیط‌های سخت: سازگاری با ماژول‌های FLEX XT (دمای گسترده) و FLEX EX (مکان‌های خطرناک) تضمین می‌کند که قفل‌های ایمنی دمایی حیاتی در سخت‌ترین بخش‌های صنعتی به درستی عمل کنند.

سؤالات متداول

برای یک ماژول ۸ کاناله چند کیت 1794-CJC2 نیاز دارم؟

هر کیت 1794-CJC2 شامل دو حسگر است. شما دقیقاً به یک کیت (دو حسگر) برای هر ماژول ترموکوپل نیاز دارید. معمولاً یک حسگر در هر طرف پایه ترمینال نصب می‌شود تا مرجع حرارتی متعادل برای تمام کانال‌های ورودی فراهم شود.

آیا این کیت نیاز به سیم‌کشی جداگانه به PLC دارد؟

خیر. حسگرهای 1794-CJC2 مستقیماً به ترمینال‌های اختصاصی روی پایه ترمینال 1794 متصل می‌شوند. ماژول ورودی/خروجی به طور خودکار مقاومت ترمیستور را از طریق اتصال بک‌پلین تشخیص می‌دهد و نیازی به سیم‌کشی میدانی اضافی یا منبع تغذیه خارجی ندارد.

آیا می‌توانم از 1794-CJC2 با برندهای دیگر ورودی/خروجی استفاده کنم؟

خیر. این کیت دارای فرم فاکتور و منحنی مقاومت خاصی است که منحصراً برای ماژول‌های ترموکوپل FLEX I/O شرکت Allen Bradley طراحی شده است. استفاده از حسگرهای سایر برندها باعث خطاهای قابل توجه در دمای اندازه‌گیری یا خطاهای تشخیصی ماژول خواهد شد.

اگر حسگر CJC خراب شود یا وجود نداشته باشد چه اتفاقی می‌افتد؟

ماژول ترموکوپل مدار باز را تشخیص داده و خطای "CJC Open" را در کنترلر گزارش می‌کند. بدون این حسگرها، ماژول نمی‌تواند جبران اتصال سرد لازم را انجام دهد و خوانش دما به طور قابل توجهی با تغییر دمای محیط داخل تابلو کنترل تغییر خواهد کرد.