ماژول خروجی آنالوگ Allen-Bradley 1771-NOC سری N PLC-5

2026-04-17T02:49:25-07:00

Type: ماژول خروجی آنالوگ
Price: 66.00

بررسی محصول

ماژول Allen-Bradley 1771-NOC جریان دقیق برای سیستم‌های کنترل PLC-5 قدیمی فراهم می‌کند. این ماژول خروجی آنالوگ سری N دارای ۸ کانال مستقل است که هر کدام قادر به تأمین جریان تا ۲۵ میلی‌آمپر می‌باشند. این ماژول رزولوشنی معادل ۳.۲۰ میکروآمپر بر بیت ارائه می‌دهد که کنترل دقیق روی عملگرها و موقعیت‌دهنده‌ها را تضمین می‌کند. ماژول از فرمت‌های داده دودویی کد شده ده‌دهی (BCD) یا دودویی طبیعی استفاده می‌کند و انعطاف‌پذیری برای نیازهای برنامه‌نویسی مختلف فراهم می‌آورد. این کالا به صورت ۱۰۰٪ نو و پلمپ کارخانه‌ای عرضه می‌شود.

توضیح شماره قطعه

1771: شناسه پلتفرم سیستم شاسی PLC-5 / I/O.

N: نمایانگر خانواده محصولات سری N (آنالوگ).

O: مشخص‌کننده عملکرد به عنوان خروجی.

C: نشان‌دهنده نوع خروجی جریان (۰-۲۵ میلی‌آمپر).

مشخصات فنی

پارامتر | مشخصات
سازنده | Allen-Bradley (راکول اتوماسیون)
نوع ماژول | خروجی آنالوگ سری N
تعداد خروجی‌ها | ۸ کانال
نوع خروجی | تأمین جریان
دامنه خروجی | ۰ - ۲۵ میلی‌آمپر
رزولوشن | ۳.۲۰ میکروآمپر بر بیت
جریان بک‌پلین | ۲.۹ آمپر (در ۲۰ میلی‌آمپر)؛ ۳.۳ آمپر (در ۲۵ میلی‌آمپر)
فرمت داده | BCD یا دودویی طبیعی
تاخیر سیگنال (خاموش) | ۴۵ میلی‌ثانیه (AC) / ۵۰ میلی‌ثانیه (DC)
بازوی سیم‌کشی | 1771-WH
وزن | ۱.۷۵ پوند (۰.۷۹ کیلوگرم)

مزایای مهندسی

تأمین جریان با رزولوشن بالا
ماژول 1771-NOC تخصص در تأمین جریان تا ۲۵ میلی‌آمپر دارد، محدوده‌ای که اغلب برای موقعیت‌دهنده‌های پنوماتیک خاص، عملگرهای شیر و ابزار دقیق قدیمی مورد نیاز است. با رزولوشن ۳.۲۰ میکروآمپر بر بیت، این ماژول سیگنال‌های کنترل نرم و بدون پله ارائه می‌دهد. این دقت باعث کاهش نوسان در شیرهای کنترلی و تضمین موقعیت‌یابی دقیق در حلقه‌های آنالوگ می‌شود.

فرمت‌دهی داده انعطاف‌پذیر
این ماژول از استراتژی‌های برنامه‌نویسی مختلف پشتیبانی می‌کند و فرمت‌های داده دودویی کد شده ده‌دهی (BCD) و دودویی طبیعی را ارائه می‌دهد. شما می‌توانید فرمت متناسب با دستورالعمل‌های ریاضی پردازنده PLC-5 خود را انتخاب کنید که توسعه منطق نردبانی را ساده‌تر کرده و نیاز به تبدیل داده را کاهش می‌دهد.

یکپارچگی قوی با بک‌پلین
این واحد جریان قابل توجهی از بک‌پلین می‌کشد—تا ۳.۳ آمپر در بار کامل—تا بارهای میدان با امپدانس بالا را تغذیه کند. این مدیریت توان داخلی نیاز به سیم‌کشی پیچیده خارجی برای مرحله خروجی را از بین می‌برد. ماژول با بازوی سیم‌کشی 1771-WH جفت می‌شود که اتصالات محکم و مقاوم در برابر لرزش به سمت میدان را تضمین می‌کند.

سؤالات متداول

س: دامنه سیگنال خروجی 1771-NOC چقدر است؟
ج: این ماژول سیگنال جریان در بازه ۰ تا ۲۵ میلی‌آمپر تأمین می‌کند. این محدوده با ماژول‌های استاندارد ۴-۲۰ میلی‌آمپر متفاوت است و برای دستگاه‌هایی که به محدوده گسترده‌تر ۰-۲۵ میلی‌آمپر نیاز دارند مناسب است.

س: برای 1771-NOC به کدام بازوی سیم‌کشی نیاز دارم؟
ج: باید از بازوی سیم‌کشی 1771-WH (که به آن RTB یا بلوک ترمینال راه دور نیز گفته می‌شود) استفاده کنید. این بازو به پشت ماژول متصل شده و ترمینال‌های پیچ برای سیم‌کشی میدان را فراهم می‌کند.

س: آیا می‌توانم از این ماژول برای خروجی ولتاژ استفاده کنم؟
ج: خیر. 1771-NOC صرفاً برای تأمین جریان طراحی شده است. اگر به خروجی ولتاژ (مثلاً ۰-۱۰ ولت) نیاز دارید، باید مدل دیگری از سری 1771-N انتخاب کنید که مخصوص ولتاژ باشد.

س: این ماژول چقدر جریان از بک‌پلین مصرف می‌کند؟
ج: این ماژول هنگام تأمین ۲۰ میلی‌آمپر در هر کانال، ۲.۹ آمپر و هنگام تأمین کامل ۲۵ میلی‌آمپر در هر کانال، تا ۳.۳ آمپر مصرف می‌کند. مطمئن شوید منبع تغذیه 1771 شما ظرفیت کافی برای این بار را دارد.