1768-L45 | ماژول پردازنده آلن-برادلی کامپکت‌لاژیکس

2026-04-17T02:46:04-07:00

Type: ماژول پردازنده
Price: 66.00

مروری بر محصول

واحد پردازش مرکزی Allen-Bradley 1768-L45 به عنوان پردازنده سیستم‌های کنترل CompactLogix عمل می‌کند. این ماژول پردازنده منطق کنترل را اجرا می‌کند، کنترل حرکت را مدیریت می‌کند و وظایف ارتباطی را برای برنامه‌های کوچک تا متوسط انجام می‌دهد. این دستگاه از حداکثر ۴ ماژول ورودی/خروجی محلی 1768 و تا ۳۰ ماژول ورودی/خروجی راه دور 1769 پشتیبانی می‌کند و معماری کنترل مقیاس‌پذیر را فراهم می‌آورد. این واحد ۴۸ وات توان مصرف می‌کند و جریان ۲ آمپر برای باس پشتی فراهم می‌کند تا از ماژول‌های محلی پشتیبانی کند. این کالا به صورت ۱۰۰٪ نو و در بسته‌بندی کارخانه‌ای عرضه می‌شود.

تجزیه شماره قطعه

1768: شناسه پلتفرم CompactLogix 1768.

L: نمایانگر دسته پردازنده منطق.

45: مشخص‌کننده سری و سطح عملکرد خاص.

مشخصات فنی

پارامتر | مشخصات
سازنده | Allen-Bradley (Rockwell Automation)
نوع محصول | پردازنده CompactLogix
حداکثر ورودی/خروجی محلی | ۴ ماژول (سری 1768)
حداکثر ورودی/خروجی راه دور | ۳۰ ماژول (سری 1769)
حداکثر بانک‌های ورودی/خروجی | ۳ بانک
جریان باس پشتی | ۲ آمپر در ۲۴ ولت
توان تلف شده | ۸.۳ وات
کل مصرف توان | ۴۸ وات
دمای کاری | ۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد (۳۲ تا ۱۴۰ درجه فارنهایت)
مقاومت در برابر شوک کاری | ۳۰ G
وزن | ۰.۷۵ پوند (۰.۳۴ کیلوگرم)

مزایای مهندسی

معماری هیبریدی مقیاس‌پذیر
1768-L45 فاصله بین فرم‌فاکتورهای 1768 و 1769 را پر می‌کند. می‌توانید تا ۴ ماژول 1768 با عملکرد بالا را مستقیماً به پردازنده متصل کنید برای وظایف تخصصی مانند پردازش آنالوگ یا ارتباطات. علاوه بر این، پردازنده تا ۳۰ ماژول ورودی/خروجی راه دور 1769 را از طریق شبکه کنترل می‌کند که به شما امکان می‌دهد ورودی/خروجی را نزدیک‌تر به دستگاه توزیع کنید در حالی که پردازنده در محفظه‌ای محافظت‌شده قرار دارد.

مدیریت توان کارآمد
این پردازنده توزیع توان را به طور مؤثر مدیریت می‌کند و جریان ۲ آمپر در ۲۴ ولت را به باس پشتی محلی ارائه می‌دهد. این ظرفیت از چندین ماژول توسعه 1768 پشتیبانی می‌کند بدون نیاز به منبع تغذیه خارجی برای رک محلی. خود دستگاه تنها ۴۸ وات مصرف می‌کند که بار حرارتی داخل محفظه شما را کاهش داده و نیاز به خنک‌کننده فعال را کمینه می‌کند.

مقاوم برای استفاده صنعتی
1768-L45 به طور قابل اطمینانی در دماهای ۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد کار می‌کند. این دستگاه در برابر شوک کاری تا ۳۰ G مقاوم است که آن را برای کاربردهای شامل ماشین‌آلات سنگین یا لرزش مکرر مناسب می‌سازد. محفظه باز به طور ایمن با پیچ‌های #8 یا M4 و گشتاور ۱.۱۶ نیوتن‌متر نصب می‌شود که اتصال پایدار در محیط‌های پویا را تضمین می‌کند.

سؤالات متداول

س: چند ماژول ورودی/خروجی می‌تواند 1768-L45 کنترل کند؟
ج: این پردازنده حداکثر ۴ ماژول ورودی/خروجی محلی 1768 که مستقیماً کنار آن نصب شده‌اند را پشتیبانی می‌کند. همچنین تا ۳۰ ماژول ورودی/خروجی راه دور 1769 را از طریق شبکه ارتباطی پشتیبانی می‌کند که در حداکثر ۳ بانک ورودی/خروجی سازماندهی شده‌اند.

س: آیا 1768-L45 به ماژول‌های محلی برق می‌دهد؟
ج: بله. این پردازنده جریان ۲ آمپر در ۲۴ ولت برای باس پشتی فراهم می‌کند. این توان ماژول‌های محلی 1768 را تغذیه می‌کند و نیاز به ماژول منبع تغذیه جداگانه در رک محلی برای پیکربندی‌های کم‌مصرف را از بین می‌برد.

س: چه نوع پیچ‌هایی برای نصب لازم است؟
ج: باید از پیچ‌های نصب #8 یا M4 استفاده کنید. برای اطمینان از قفل شدن محکم پردازنده در ریل DIN یا زیرپنل بدون آسیب به محفظه، گشتاور ۱.۱۶ نیوتن‌متر اعمال کنید.

س: آیا می‌توانم ماژول‌های 1769 را مستقیماً کنار 1768-L45 استفاده کنم؟
ج: خیر. باس محلی 1768-L45 به طور خاص برای ماژول‌های 1768 طراحی شده است. برای اتصال ماژول‌های ورودی/خروجی 1769 باید از ماژول رابط ارتباطی استفاده کنید.