ماژول ورودی ۸ نقطه‌ای ۲۴ ولت DC منبع تغذیه Allen Bradley 1734-IV8 POINT I/O

2026-04-28T00:05:45-07:00

Type: ماژول ورودی دیجیتال
Price: 66.00

مروری بر محصول

ماژول Allen Bradley 1734-IV8 به عنوان یک ماژول ورودی دیجیتال با چگالی بالا در خانواده POINT I/O™ عمل می‌کند. این ماژول هشت نقطه ورودی از نوع منبع تغذیه (sourcing) ارائه می‌دهد که امکان یکپارچه‌سازی بی‌دردسر دستگاه‌های میدانی 24 ولت DC مانند حسگرهای مجاورت، کلیدهای محدودکننده و چشم‌های فوتوالکتریک را فراهم می‌کند. طراحی فوق‌العاده جمع‌وجور و مدولار آن فضای پنل را به حداقل می‌رساند و در عین حال توسعه دقیق ورودی/خروجی برای معماری‌های کنترل توزیع‌شده را ممکن می‌سازد. این واحد را در شرایط کاملاً نو و اورجینال عرضه می‌کنیم تا حداکثر یکپارچگی سیگنال و سازگاری با بک‌پلین برای سیستم‌های کنترل مبتنی بر Logix شما تضمین شود.

مشخصات فنی

ماژول 1734-IV8 تشخیص دقیق سیگنال دیجیتال را در پارامترهای زیر ارائه می‌دهد:

ویژگی | مشخصات
سازنده | Allen Bradley (راکول اتوماسیون)
خط تولید | POINT I/O (1734)
تعداد ورودی‌ها | 8 نقطه
نوع ورودی | دیجیتال DC (منبع تغذیه)
ولتاژ ورودی نامی | 24 ولت DC
دامنه ولتاژ ورودی | 10–28.8 ولت DC
جریان POINTbus | 75 میلی‌آمپر
ولتاژ ایزولاسیون | 50 ولت (مداوم)
نمایشگرهای وضعیت | 8 LED زرد وضعیت ورودی/خروجی؛ 1 LED سبز/قرمز وضعیت ماژول
نصب | ریل دین (افقی یا عمودی)
وزن | 0.06 پوند (0.03 کیلوگرم)

مزایای مهندسی

ماژول 1734-IV8 چالش‌های حیاتی فضایی و تشخیصی در اتوماسیون مدرن را برطرف می‌کند:

ابعاد با چگالی بالا: معماری "Point" امکان 8 ورودی مجزا را در محفظه‌ای کمتر از 13 میلی‌متر عرض فراهم می‌کند. این مقیاس جمع‌وجور توسعه قابل توجه ورودی/خروجی را در جعبه‌های اتصال کوچک یا تابلوهای کنترل شلوغ که استفاده از ورودی/خروجی مبتنی بر رک سنتی به لحاظ فیزیکی غیرممکن است، ممکن می‌سازد.

پیکربندی ورودی منبع تغذیه: این ماژول از ساختار ورودی منبع تغذیه (سازگار با PNP) استفاده می‌کند. این ساختار زمین مشترکی برای دستگاه‌های میدانی فراهم می‌کند که سیم‌کشی حسگرهای سه‌سیم PNP را ساده‌تر کرده و نیاز به ترمینال‌های اضافی را کاهش می‌دهد.

تشخیص بصری در زمان واقعی: نشانگرهای LED یکپارچه بازخورد فوری برای هر یک از 8 نقطه ارائه می‌دهند. تکنسین‌ها می‌توانند بدون استفاده از ترمینال برنامه‌نویسی، دستگاه‌های معیوب یا سیم‌های قطع شده را به سرعت شناسایی کنند که این امر به طور قابل توجهی میانگین زمان تعمیر (MTTR) را کاهش می‌دهد.

نصب و مونتاژ انعطاف‌پذیر: ماژول به پایه ترمینال 1734-TB یا 1734-TBS متصل می‌شود. این قابلیت "جدا کردن و نصب در حین برق‌دار بودن" (RIUP) امکان تعویض ماژول را بدون ایجاد اختلال در سیم‌کشی میدانی یا قطع برق سایر ماژول‌های روی همان ریل دین فراهم می‌کند.

سؤالات متداول

تفاوت بین 1734-IB8 و 1734-IV8 چیست؟

ماژول 1734-IB8 ورودی نوع sinking است (نیاز به حسگرهای sourcing دارد)، در حالی که 1734-IV8 ورودی نوع sourcing است (نیاز به حسگرهای sinking دارد). همیشه قبل از انتخاب ماژول، نوع خروجی دستگاه‌های میدانی خود (PNP در مقابل NPN) را بررسی کنید تا از سازگاری الکتریکی اطمینان حاصل شود.

ماژول 1734-IV8 به کدام پایه ترمینال نیاز دارد؟

این ماژول روی پایه ترمینال 1734-TB، 1734-TBS یا 1734-TOP نصب می‌شود. پایه نقاط اتصال برای سیم‌کشی میدانی را فراهم کرده و ماژول را به ریل دین محکم می‌کند.

آیا می‌توانم این ماژول را در حالی که سیستم روشن است تعویض کنم؟

بله. سیستم POINT I/O از قابلیت RIUP (جدا کردن و نصب در حین برق‌دار بودن) پشتیبانی می‌کند. شما می‌توانید ماژول 1734-IV8 را در حالی که بقیه سیستم ورودی/خروجی فعال است، جدا و تعویض کنید، به شرطی که دستورالعمل‌های ایمنی صنعتی استاندارد را رعایت کنید.

آیا این واحد اصل و پلمپ کارخانه‌ای Allen Bradley است؟

ما تضمین می‌کنیم که این واحد کاملاً نو و اورجینال است. هر 1734-IV8 در بسته‌بندی اصلی کارخانه با بارکد معتبر (UPC 612598309832) و مهرهای بازرسی کیفیت Rockwell Automation ارسال می‌شود.