ماژول ایمنی دستگاه گارد I/O آلن بردلی 1791DS-IB8XOB8 DeviceNet

2026-04-27T23:56:38-07:00

Type: ماژول ایمنی
Price: 66.00

بررسی محصول

ماژول Allen Bradley 1791DS-IB8XOB8 به عنوان یک ماژول I/O حفاظتی با یکپارچگی بالا طراحی شده برای شبکه‌های ایمنی DeviceNet عمل می‌کند. این راهکار توزیع‌شده I/O، هشت ورودی ایمنی با قابلیت جذب جریان و هشت خروجی ایمنی با قابلیت تأمین جریان را فراهم می‌کند که امکان کنترل ایمنی غیرمتمرکز در ماشین‌آلات صنعتی بزرگ‌مقیاس را می‌دهد. با استفاده از پروتکل DeviceNet Safety، این ماژول داده‌های حیاتی ایمنی را از طریق یک شبکه استاندارد منتقل می‌کند که باعث کاهش پیچیدگی سیم‌کشی و در عین حال حفظ بالاترین سطح یکپارچگی ایمنی می‌شود. ما این واحد را در شرایط کاملاً نو و اصل عرضه می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود که سیستم‌های ایمنی شما مطابق با استانداردهای عملکرد تأیید شده کارخانه هستند.

مشخصات فنی

ماژول 1791DS-IB8XOB8 از پارامترهای الکتریکی و فیزیکی زیر برای مدیریت حلقه‌های ایمنی استفاده می‌کند:

ویژگی | مشخصات
سازنده | Allen Bradley (راکول اتوماسیون)
خط تولید | Guard I/O 1791DS
ورودی‌های ایمنی | ۸ ورودی جذب جریان (تک کاناله)
خروجی‌های ایمنی | ۸ خروجی تأمین جریان
خروجی‌های تست | ۴ خروجی تأمین جریان
پروتکل شبکه | DeviceNet Safety
جریان خروجی نامی | ۰.۷ آمپر به ازای هر نقطه
منبع تغذیه I/O | ۲۰.۴–۲۶.۴ ولت DC
دمای کاری | -۴۰ درجه سانتی‌گراد تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد (-۴۰ درجه فارنهایت تا ۱۵۸ درجه فارنهایت)
سایز سیم ترمینال | ۲۴–۱۲ AWG (سیم جامد) / ۲۲–۱۶ AWG (سیم رشته‌ای)

مزایای مهندسی

ماژول 1791DS-IB8XOB8 چالش‌های فنی حیاتی در معماری‌های ایمنی توزیع‌شده را حل می‌کند:

یکپارچه‌سازی ایمنی غیرمتمرکز: این ماژول نیاز به سیم‌کشی طولانی و پرهزینه از دستگاه‌های ایمنی میدانی به کابینت مرکزی را حذف می‌کند. با نصب I/O نزدیک‌تر به حسگرها و عملگرها، افت ولتاژ کاهش یافته و مدیریت کابل سیستم به طور کلی ساده‌تر می‌شود.

مقاومت در برابر شرایط محیطی سخت: این ماژول از دامنه دمای کاری بسیار گسترده‌ای از -۴۰ درجه سانتی‌گراد تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد پشتیبانی می‌کند. این امکان نصب مطمئن در محفظه‌های بیرونی یا محیط‌های کارخانه بدون تهویه را فراهم می‌کند که در آن سخت‌افزارهای استاندارد I/O قادر به کار نیستند.

تست پالس یکپارچه: چهار خروجی تست اختصاصی، نظارت بر اتصال کوتاه و حلقه متقاطع برای ورودی‌های ایمنی را فراهم می‌کنند. ماژول به طور فعال خطاهای سیم‌کشی را شناسایی می‌کند و اطمینان می‌دهد که سیستم ایمنی عملکردی باقی می‌ماند و با الزامات دسته ۴ / PLe مطابقت دارد.

گزینه‌های انعطاف‌پذیر ترمینیشن: سخت‌افزار از طیف وسیعی از اندازه‌های سیم (۲۴ تا ۱۲ AWG) پشتیبانی می‌کند. ترمینال‌ها هم سیم جامد و هم سیم رشته‌ای انعطاف‌پذیر با ترمینال‌های پوشیده شده با عایق را پشتیبانی می‌کنند که اتصالات ایمن و مقاوم در برابر لرزش را در ماشین‌آلات سنگین تضمین می‌کند.

سؤالات متداول

آیا می‌توانم این ماژول را روی شبکه استاندارد DeviceNet استفاده کنم؟

ماژول 1791DS-IB8XOB8 با استفاده از پروتکل DeviceNet Safety ارتباط برقرار می‌کند. در حالی که به صورت فیزیکی روی خط اصلی DeviceNet قرار دارد، باید از یک کنترل‌کننده ایمنی (مانند کنترل‌کننده GuardLogix با ماژول 1756-DNB) برای پردازش داده‌های ایمنی استفاده کنید.

هدف از چهار خروجی تست چیست؟

این خروجی‌ها تست پالس را روی ورودی‌های ایمنی شما انجام می‌دهند. با اتصال دستگاه‌های ایمنی خشک (مانند دکمه‌های توقف اضطراری یا کلیدهای درب) به این خروجی‌های تست، ماژول می‌تواند بین سیگنال «باز» معتبر و اتصال کوتاه به منبع تغذیه ۲۴ ولت تمایز قائل شود.

این ماژول چگونه جریان خروجی را مدیریت می‌کند؟

هر یک از هشت خروجی تأمین جریان تا ۰.۷ آمپر را فراهم می‌کند. این ظرفیت به ماژول اجازه می‌دهد تا به طور مستقیم کنتاکتورهای ایمنی، شیرهای سلونوئیدی کوچک یا برج‌های نوری را بدون نیاز به رله‌های واسط راه‌اندازی کند، به شرطی که جریان کل در محدوده منبع تغذیه I/O باقی بماند.

آیا این واحد اصل و مهر و موم شده کارخانه است؟

بله. ما تضمین می‌کنیم که هر واحد 1791DS-IB8XOB8 کاملاً نو و اصل است. این محصول در بسته‌بندی اصلی Allen Bradley با مهر و موم‌های کارخانه‌ای سالم، شماره سریال‌ها و مستندات کنترل کیفیت ارسال می‌شود.