ANB10D-420/CU2T | Yokogawa | واحد گره CENTUM VP برای باس ESB دوگانه افزونه

2026-04-20T00:19:47-07:00

Type: واحد گره باس ESB
Price: 66.00

مروری بر محصول

واحد Yokogawa ANB10D-420/CU2T به عنوان یک واحد گره با قابلیت دسترسی بالا طراحی شده است که به طور خاص برای سیستم کنترل توزیع‌شده CENTUM VP (DCS) کاربرد دارد. این واحد ارتباط بی‌وقفه بین واحد کنترل میدانی (FCU) و ماژول‌های مختلف ورودی/خروجی را فراهم می‌کند. برخلاف گره‌های استاندارد، معماری ANB10D از پیکربندی‌های دوگانه افزونه باس ESB پشتیبانی می‌کند که تضمین می‌کند حتی در صورت خرابی یک مسیر ارتباطی، سیگنال قطع نشود. این واحد را به صورت کاملاً نو و اورجینال عرضه می‌کنیم تا یکپارچگی فنی لازم برای فرآیندهای صنعتی حیاتی را فراهم کند.

تجزیه شماره قطعه

پسوند و کدهای گزینه، قابلیت‌های سخت‌افزاری خاص این واحد را تعریف می‌کنند:

کد | شناسایی | تعریف فنی
ANB10D | مدل | واحد گره برای باس ESB دوگانه افزونه
-4 | افزونه برق | مجهز به منبع تغذیه دوگانه افزونه
2 | ولتاژ | ورودی منبع تغذیه AC با ولتاژ ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت
0 | حفاظت | نوع پایه (بدون حفاظت انفجاری)
/CU2T | گزینه | واحد کانکتور با ترمیناتور (شامل ۲ عدد S9564FA)

مشخصات فنی

واحد ANB10D-420/CU2T مشخصات الکتریکی قوی‌ای را برای پردازش مداوم با بار سنگین ارائه می‌دهد:

رابط ارتباطی: باس ESB دوگانه افزونه (Redundant)

توان ورودی: ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت AC (دامنه تحمل وسیع)

فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

افزونه: پشتیبانی از افزونه منبع تغذیه و افزونه ارتباطی

ترمینیشن: ماژول CU2T یکپارچه با ترمیناتورهای S9564FA

نصب: سازگار با رک استاندارد ۱۹ اینچ

شکاف‌های ماژول ورودی/خروجی: پشتیبانی از چندین ماژول ورودی/خروجی Yokogawa در هر گره

مزایای مهندسی

ارتباط مقاوم در برابر خطا: معماری باس ESB دوگانه افزونه نقاط شکست منفرد را حذف می‌کند. اگر کابل قطع شود یا پورت خراب شود، سیستم به طور خودکار به مسیر ثانویه سوئیچ می‌کند بدون اینکه داده‌های فرآیند از دست برود.

قابلیت اطمینان برق: دو ماژول برق مستقل بار سیستم را به اشتراک می‌گذارند. این امکان تعویض زنده یک ماژول برق یا ادامه کار در صورت از دست رفتن مدار برق اصلی را فراهم می‌کند.

ترمینیشن ساده باس: گزینه /CU2T شامل ترمیناتورهای خاص S9564FA است. این کار پیکربندی انتهای خط برای باس ESB را ساده می‌کند و از بازتاب سیگنال و نویز جلوگیری می‌کند بدون نیاز به بلوک‌های ترمینیشن خارجی.

ادغام مستقیم با DCS: این واحد به طور بومی با کنترلرهای CENTUM VP ارتباط برقرار می‌کند. مهندسان ساعت‌ها در پیکربندی صرفه‌جویی می‌کنند زیرا سیستم به محض اتصال به باس ESB سخت‌افزار ANB10D را به طور خودکار شناسایی می‌کند.

سؤالات متداول

آیا ANB10D-420/CU2T کابل‌های باس ESB را شامل می‌شود؟ خیر، این واحد شامل واحد کانکتور و ترمیناتورها (/CU2T) است، اما باید کابل‌های باس ESB را جداگانه بر اساس فاصله بین FCU و گره مشخص و خریداری کنید.

آیا می‌توانم این واحد را در یک تنظیم تک‌باس (بدون افزونه) استفاده کنم؟ در حالی که ANB10D از افزونه پشتیبانی می‌کند، می‌تواند در حالت بدون افزونه نیز کار کند. با این حال، برای کاربردهای حساس به هزینه که نیاز به مسیرهای دوگانه ندارند، مدل ANB10N جایگزین استاندارد است.

اگر یکی از منابع تغذیه خراب شود چه اتفاقی می‌افتد؟ واحد منبع تغذیه ثانویه بلافاصله بار کامل را بر عهده می‌گیرد. DCS یک هشدار سیستم صادر می‌کند تا اپراتور را مطلع سازد و امکان تعویض "زنده" ماژول خراب شده بدون خاموش کردن کل گره فراهم می‌شود.

آیا این واحد با محیط‌های ۱۱۰ ولت AC سازگار است؟ خیر. عدد "2" در کد پسوند نشان‌دهنده منبع تغذیه ۲۲۰-۲۴۰ ولت AC است. برای محیط‌های ۱۰۰-۱۲۰ ولت AC باید مدل ANB10D-410 را سفارش دهید.