ماژول ورودی/خروجی آنالوگ Yokogawa AAB841-S00 CENTUM VP

2026-04-20T00:53:25-07:00

Type: ماژول ورودی/خروجی آنالوگ
Price: 66.00

مروری بر محصول

ماژول Yokogawa AAB841-S00 به عنوان یک ماژول ورودی/خروجی آنالوگ با چگالی بالا طراحی شده است که به طور خاص برای سیستم کنترل توزیع‌شده CENTUM VP ساخته شده است. این ماژول با ادغام ۸ کانال ورودی و ۸ کانال خروجی در یک واحد واحد، فضای رک را بهینه می‌کند. این ماژول ورودی‌های ولتاژ DC از ۱ تا ۵ ولت را پردازش می‌کند و همزمان خروجی‌های جریان DC از ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر را برای کنترل ابزارهای میدانی فراهم می‌آورد. ما این ماژول را به صورت ۱۰۰٪ نو و اصل از انبار کارخانه عرضه می‌کنیم تا حداکثر یکپارچگی سیستم تضمین شود.

تجزیه شماره قطعه

کد مدل AAB841-S00 مطابق با استاندارد شناسایی ماژولار Yokogawa است:

AAB841: ماژول ورودی/خروجی آنالوگ (۸ کانال ورودی / ۸ کانال خروجی)

-S: پیکربندی نوع استاندارد

0: همیشه ۰ (ثابت)

0: الزامات عملکردی نرم‌افزار پایه

مشخصات فنی

این ماژول پردازش سیگنال با دقت بالا را با پارامترهای فنی زیر ارائه می‌دهد:

پارامتر | مشخصات
کانال‌ها | ۸ ورودی / ۸ خروجی
دامنه سیگنال ورودی | ۱ تا ۵ ولت DC
دامنه سیگنال خروجی | ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر DC
دقت ورودی | ±۴ میلی‌ولت
دقت خروجی | ±۴۸ میکروآمپر
پاسخ پله ورودی | ۱۰۰ میلی‌ثانیه
پاسخ پله خروجی | ۴۰ میلی‌ثانیه
مصرف برق | ۳۱۰ میلی‌آمپر (۵ ولت DC) / ۲۵۰ میلی‌آمپر (۲۴ ولت DC)
ایزولاسیون | طراحی بدون ایزولاسیون
روش اتصال | ترمینال‌های فشاری یا کابل‌های KS
وزن | ۰.۳ کیلوگرم

مزایای مهندسی

طراحی هیبریدی با صرفه‌جویی در فضا: با ترکیب عملکردهای ورودی و خروجی در یک ماژول ۰.۳ کیلوگرمی، AAB841-S00 تعداد اسلات‌های مورد نیاز در واحد گره را کاهش می‌دهد. این کاهش ابعاد در سکوهای دریایی یا اتاق‌های کنترل کانتینری که فضای کابینت محدود و ارزشمند است، بسیار حیاتی است.

حفاظت ورودی با امپدانس بالا: در حالت روشن، ورودی ولتاژ دارای امپدانس ≥۱ مگااهم است. این مقاومت بالا از بارگذاری سیگنال جلوگیری می‌کند و تضمین می‌کند که ماژول متغیر واقعی فرآیند را بدون تحریف سیگنال منبع دریافت کند.

اجرای سریع حلقه کنترل: با پاسخ پله خروجی ۴۰ میلی‌ثانیه و پاسخ ورودی ۱۰۰ میلی‌ثانیه، این ماژول از حلقه‌های کنترل سریع پشتیبانی می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود سیستم کنترل توزیع‌شده (DCS) به سرعت به اختلالات فرآیندی واکنش نشان دهد و پایداری را در محیط‌های با فشار یا جریان بالا حفظ کند.

سیم‌کشی میدانی انعطاف‌پذیر: این ماژول از هر دو ترمینال فشاری و رابط کابل KS پشتیبانی می‌کند. این انعطاف‌پذیری به مهندسان اجازه می‌دهد بین سیم‌کشی نقطه به نقطه مستقیم برای نگهداری ساده‌تر یا کابل‌های KS پیش‌ساخته برای نصب سریع و بدون خطا در پروژه‌های بزرگ انتخاب کنند.

سؤالات متداول

آیا AAB841-S00 می‌تواند ورودی‌های جریان مستقیم را مدیریت کند؟

این ماژول به طور بومی ورودی‌های ۱ تا ۵ ولت DC را می‌پذیرد. برای پردازش ورودی جریان ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر، باید یک مقاومت شنت دقیق (معمولاً ۲۵۰ اهم) بین ترمینال‌های ورودی نصب کنید تا جریان به دامنه ولتاژ مورد نیاز تبدیل شود.

ملاحظات حرارتی برای نصب چیست؟

این ماژول دارای انحراف دمایی تنها +۰.۱٪ به ازای هر ۱۰ درجه سانتی‌گراد است. اگرچه بسیار پایدار است، باید تهویه کابینت را به طور مداوم حفظ کنید تا در محدوده عملکرد استاندارد باقی بماند، به ویژه هنگام نصب چندین ماژول ورودی/خروجی با چگالی بالا در نزدیکی هم.

آیا این ماژول ایزولاسیون کانال به کانال دارد؟

خیر، AAB841-S00 از طراحی بدون ایزولاسیون استفاده می‌کند. برای کاربردهایی که شامل ولتاژهای حالت مشترک بالا یا نویز الکتریکی قابل توجه بین دستگاه‌های میدانی است، باید از ایزولاتورهای سیگنال خارجی برای محافظت از بک‌پلن DCS استفاده کنید.

آیا این ماژول با سیستم‌های قدیمی CENTUM CS 3000 سازگار است؟

AAB841-S00 عمدتاً از محیط‌های CENTUM VP پشتیبانی می‌کند. همیشه مدل ایستگاه کنترل میدانی (FCS) و نسخه نرم‌افزار خود را بررسی کنید تا از سازگاری کامل درایور نرم‌افزاری قبل از تعویض داغ یا افزودن ماژول‌های جدید اطمینان حاصل کنید.