واحد گره باس ANB10D-410/CU2N/NDEL CENTUM VP ESB | یوکوگاوا

2026-04-20T00:12:10-07:00

Type: واحد گره باس ESB
Price: 66.00

مروری بر محصول

Yokogawa ANB10D-410/CU2N/NDEL به‌عنوان یک هاب توسعه ورودی/خروجی با قابلیت دسترسی بالا برای سیستم کنترل توزیع‌شده CENTUM VP عمل می‌کند. این واحد اتصال بین ایستگاه کنترل میدانی (FCS) و ماژول‌های FIO راه دور را از طریق باس بک‌پلن سریال توسعه‌یافته دوگانه افزونگی (ESB) فراهم می‌کند. با ادغام ماژول‌های تغذیه دوگانه افزونگی و مجوز توسعه گره پیش‌نصب شده، راه‌حلی «وصل کن و استفاده کن» برای گسترش شبکه‌های کنترل صنعتی ارائه می‌دهد. این واحد را به‌صورت کاملاً نو و اصلی تأمین می‌کنیم تا زیرساخت حیاتی شما از سخت‌افزار تأیید شده کارخانه و پایداری بلندمدت بهره‌مند شود.

تجزیه شماره قطعه: ANB10D-410/CU2N/NDEL

Yokogawa از یک سیستم پسوند و گزینه ساختاریافته برای تعریف توان، اتصال و مجوزهای سری ANB10D استفاده می‌کند:

مشخصات فنی

ANB10D-410/CU2N/NDEL پارامترهای صنعتی مقاومی را برای عملکرد ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته در بر دارد:

معماری باس: باس ESB دوگانه افزونگی (همگام‌سازی ۱۲۸ مگابیت بر ثانیه)

ورودی برق: ۱۰۰ - ۱۲۰ ولت AC، ۵۰/۶۰ هرتز

افزونگی برق: پشتیبانی از دو ماژول منبع تغذیه قابل تعویض داغ (فعال-فعال)

ظرفیت ورودی/خروجی: پشتیبانی از مجموعه گسترده‌ای از ماژول‌های آنالوگ و دیجیتال FIO یاکوگاوا

مجوز توسعه: شامل /NDEL (مجوز توسعه گره مجاز)

نصب: قابل نصب در رک ۱۹ اینچی (اشغال ۵U فضای عمودی)

وزن خالص: ۱۰ کیلوگرم

نظارت وضعیت: نمایشگرهای LED پنل جلو برای برق و ارتباط باس

مزایای مهندسی

ANB10D-410/CU2N/NDEL به نقاط ضعف خاص در استقرار DCS و توسعه تأسیسات پاسخ می‌دهد:

سوئیچ فوری برق افزونگی: پیکربندی تغذیه دوگانه افزونگی (-4) به واحد اجازه می‌دهد تا برق را از دو منبع AC مستقل دریافت کند. اگر یکی از منابع یا ماژول‌ها دچار مشکل شود، ماژول دوم بلافاصله بار کامل را بر عهده می‌گیرد. این اطمینان می‌دهد که داده‌های ورودی/خروجی میدانی بدون وقفه در طول نگهداری برق به اتاق کنترل قابل مشاهده باقی بمانند.

گسترش سیستم ساده‌شده: گزینه /NDEL مجوز نرم‌افزاری توسعه گره را مستقیماً همراه با سخت‌افزار ارائه می‌دهد. این موضوع تأخیر در خرید و فعال‌سازی کلیدهای نرم‌افزاری جداگانه را حذف می‌کند و به مهندسان اجازه می‌دهد بلافاصله پس از نصب فیزیکی، گره را به پایگاه داده پروژه CENTUM VP اضافه کنند.

افزایش اطمینان سیگنال: گزینه /CU2N واحدهای کانکتور تأیید شده کارخانه را فراهم می‌کند که اتصال امن و با امپدانس پایین به کابل‌های باس ESB را تضمین می‌کند. این اطمینان سخت‌افزاری از دست رفتن بسته‌های داده که معمولاً به دلیل لرزش یا تماس ضعیف در محیط‌های صنعتی رخ می‌دهد، جلوگیری می‌کند.

بهینه‌شده برای رک‌های استاندارد: شاسی ۵U و ۱۹ اینچی در کابینت‌های کنترل استاندارد جای می‌گیرد. این واحد شامل بوش‌های عایق به‌عنوان لوازم جانبی استاندارد است که شاسی را از قاب رک جدا می‌کند تا از حلقه‌های زمین جلوگیری شود—عامل مهمی در حفظ دقت سیگنال‌های حساس اندازه‌گیری آنالوگ.

سؤالات متداول

آیا این واحد شامل ترمیناتور باس ESB است؟

خیر. گزینه /CU2N واحدهای کانکتور استاندارد را فراهم می‌کند. اگر این گره در انتهای زنجیره باس ESB شما قرار دارد، باید از واحد کانکتور با ترمیناتور (/CU2T) استفاده کنید یا ترمیناتور باس خارجی نصب نمایید.

آیا می‌توانم این واحد را در محیط ۲۲۰ ولت AC استفاده کنم؟

خیر. کد پسوند "1" به‌طور خاص ورودی ۱۰۰-۱۲۰ ولت AC را نشان می‌دهد. اعمال ۲۲۰ ولت AC باعث خرابی فوری سخت‌افزار می‌شود. برای کاربردهای ۲۲۰ ولت، لطفاً مدل ANB10D-420 را درخواست کنید.

آیا مجوز NDEL قبلاً فعال شده است؟

مجوز به شماره سریال سخت‌افزار متصل است. هنگامی که گره را به ایستگاه مهندسی CENTUM VP خود اضافه می‌کنید، سیستم قابلیت /NDEL را شناسایی می‌کند و نرم‌افزار بدون درخواست مجوز اضافی به گره دسترسی می‌دهد.

چند ماژول ورودی/خروجی می‌توانم در این گره نصب کنم؟

شاسی ANB10D معمولاً اسلات‌هایی برای حداکثر ۸ ماژول FIO فراهم می‌کند، اگرچه تعداد دقیق به مصرف برق ماژول‌های نصب شده (آنالوگ در مقابل دیجیتال) بستگی دارد.