یوكوگاوا ANB10D-410/CU2T واحد گره باس CENTUM VP ESB

2026-04-20T00:07:47-07:00

Type: واحد گره باس ESB
Price: 66.00

مروری بر محصول

Yokogawa ANB10D-410/CU2T به عنوان یک رابط با قابلیت دسترسی بالا برای افزایش ظرفیت ورودی/خروجی در سیستم کنترل توزیع‌شده CENTUM VP عمل می‌کند. این واحد گره باس ESB امکان ارتباط دو مسیره و با سرعت بالا بین ایستگاه کنترل میدانی (FCS) و ماژول‌های FIO از راه دور را فراهم می‌کند. با ادغام ماژول‌های تغذیه افزونه و رابط ترمیناتور تخصصی، این واحد جریان داده قطعی را در سراسر بک‌پلن سیستم تضمین می‌کند. ما این واحد را به صورت کاملاً نو و اصلی ارائه می‌دهیم که راه‌حلی تأیید شده توسط کارخانه برای اتوماسیون فرآیندهای حیاتی است.

تجزیه شماره قطعه: ANB10D-410/CU2T

Yokogawa از یک سیستم کدگذاری الفبایی-عددی خاص برای تعریف پیکربندی الکتریکی و عملکردی گره استفاده می‌کند:

کد | مشخصات | تعریف فنی
ANB10D | مدل | واحد گره برای باس ESB دو افزونه
-4 | افزونه | پیکربندی منبع تغذیه دو افزونه
1 | منبع تغذیه | ورودی منبع تغذیه 100 - 120 ولت AC
0 | حفاظت | نوع پایه (بدون حفاظت انفجاری)
/CU2T | گزینه | واحد کانکتور با ترمیناتور یکپارچه برای باس ESB

مشخصات فنی

ANB10D-410/CU2T شامل قطعات سنگین‌وزن طراحی شده برای عملکرد صنعتی مداوم است:

معماری باس: باس ESB دو افزونه (بک‌پلن سریال توسعه یافته)

ولتاژ ورودی: 100 - 120 ولت AC (50/60 هرتز)

افزونه تغذیه: پشتیبانی از دو ماژول منبع تغذیه قابل تعویض داغ

ترمینیشن: واحد کانکتور /CU2T یکپارچه با ترمیناتور الکتریکی داخلی

ظرفیت ورودی/خروجی: پشتیبانی از ماژول‌های FIO (ورودی/خروجی میدانی) Yokogawa

نصب: قابل نصب در رک 19 اینچی (اشغال 5U فضای عمودی)

وزن: 10 کیلوگرم (خالص)

نمایشگرها: LEDهای پنل جلو برای وضعیت تغذیه و ارتباطات

مزایای مهندسی

ANB10D-410/CU2T به موانع فنی خاص در استقرار و نگهداری DCS پاسخ می‌دهد:

حذف بازتاب سیگنال: گزینه یکپارچه /CU2T ترمیناتور داخلی در واحد کانکتور را فراهم می‌کند. این ترمینیشن سخت‌افزاری از ایجاد "اکو" سیگنال در باس ESB جلوگیری می‌کند که معمولاً باعث خرابی داده‌ها در پیکربندی‌های طولانی زنجیره‌ای رک می‌شود.

پایداری مداوم فرآیند: معماری تغذیه دو افزونه (پسوند -4) به گره اجازه می‌دهد جریان را از دو منبع AC مستقل دریافت کند. اگر یک ماژول تغذیه خراب شود، ماژول دوم فوراً بار کامل را بر عهده می‌گیرد و امکان تعویض آنلاین بدون قطع منطق کنترل یا سیگنال‌های ورودی/خروجی میدانی را فراهم می‌کند.

ارتباط مسیر افزونه: با پشتیبانی از باس ESB دو افزونه، این گره دید 100٪ از داده‌های میدانی را حتی در صورت آسیب فیزیکی یک کابل ارتباطی حفظ می‌کند. این سیستم دو مسیره تضمین می‌کند که همگام‌سازی با سرعت بالا 128 مگابیت بر ثانیه حفظ شود.

ایمنی در برابر نویز صنعتی: به طور خاص برای استاندارد 100-120 ولت AC طراحی شده است، ماژول‌های تغذیه داخلی گذراهای فرکانس بالا و تداخل الکترومغناطیسی (EMI) رایج در محیط‌های دارای موتورهای بزرگ و تجهیزات کلیدزنی ولتاژ بالا را فیلتر می‌کنند.

سؤالات متداول

آیا این واحد به ترمیناتور خارجی نیاز دارد؟

خیر. گزینه /CU2T شامل ترمیناتور یکپارچه است. شما باید این مدل خاص را در انتهای زنجیره باس ESB قرار دهید تا ترمینیشن الکتریکی لازم برای کل بخش فراهم شود.

آیا می‌توانم ANB10S را با این مدل ANB10D جایگزین کنم؟

بله. ANB10D (دوگانه) قابلیت اطمینان بالاتری نسبت به ANB10S (تک) دارد. با این حال، باید اطمینان حاصل کنید که ایستگاه کنترل میدانی (FCS) شما دارای پورت‌ها و کابل‌های باس ESB دو افزونه برای استفاده از مسیر ثانویه است.

آیا این واحد با برق 240 ولت AC سازگار است؟

خیر. پسوند "1" ورودی 100-120 ولت AC را مشخص می‌کند. اتصال این واحد به برق 240 ولت AC باعث خرابی فوری سخت‌افزار می‌شود. برای کاربردهای 240 ولت، لطفاً مدل ANB10D-420 را درخواست کنید.

چه لوازم جانبی نصب همراه واحد ارائه می‌شود؟

واحدهای استاندارد معمولاً شامل پیچ‌های نصب M5 و بوش‌های عایق هستند. بوش‌های عایق برای جلوگیری از حلقه‌های زمین بین شاسی 10 کیلوگرمی و قاب رک ضروری هستند.