AAB841-S50 | ماژول ورودی/خروجی آنالوگ هیبریدی ProSafe-RS سبک Yokogawa S2 CENTUM VP

2026-04-20T00:59:48-07:00

Type: ماژول ورودی/خروجی آنالوگ
Price: 66.00

مروری بر محصول

Yokogawa AAB841-S50 (مدل S2) به‌عنوان یک ماژول هیبریدی با چگالی بالا و چندمنظوره برای معماری‌های CENTUM VP و ProSafe-RS FIO عمل می‌کند. این ماژول با ارائه ۸ کانال قابل تنظیم نرم‌افزاری، نیاز به کارت‌های ورودی و خروجی جداگانه را از بین می‌برد. هر کانال می‌تواند به‌عنوان ورودی آنالوگ یا خروجی آنالوگ عمل کند که فضای کابینت را در سیستم‌های محلی اسکید و محیط‌های کنترل فرآیند یکپارچه بهینه می‌کند. این واحد را به‌صورت ۱۰۰٪ نو و اصلی از کارخانه ارائه می‌دهیم تا حداکثر در دسترس بودن سیستم تضمین شود.

تجزیه شماره قطعه

کد مدل AAB841-S50 پیکربندی خاص سیستم FIO را مشخص می‌کند:

AAB841: ماژول ورودی/خروجی آنالوگ هیبریدی (قابلیت‌های ورودی و خروجی).

-S: نوع استاندارد برای محیط‌های سیگنال استاندارد.

5: پشتیبانی از عملکرد AI/AO قابل انتخاب نرم‌افزاری در ۸ کانال.

0: کد مشخصات عملکرد پایه.

مدل S2: جدیدترین بازنگری سخت‌افزاری برای بهبود عملکرد حرارتی و الکتریکی.

مشخصات فنی

این ماژول پردازش سیگنال با سرعت بالا را با پارامترهای فنی زیر ارائه می‌دهد:

پارامتر | مشخصات
ظرفیت ورودی/خروجی | ۸ کانال (قابل تنظیم به‌عنوان AI یا AO)
دامنه سیگنال | ۱–۵ ولت DC
دقت | $\pm0.1\%$ از کل مقیاس برای هر دو AI و AO
چرخه تازه‌سازی داده | ۱۰ میلی‌ثانیه برای هر ماژول
امپدانس ورودی | $\ge 1$ مگااهم
مقاومت بار خروجی | $\ge 2$ کیلو اهم
دامنه دما | -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا +۷۰ درجه سانتی‌گراد
مصرف برق | ۴۵۰ میلی‌آمپر معمولی (در باس داخلی ۵ ولت DC)
ابعاد | ۳۲.۸ میلی‌متر (عرض) × ۱۳۰ میلی‌متر (عمق) × ۱۰۷.۵ میلی‌متر (ارتفاع)

مزایای مهندسی

تخصیص پویا کانال‌ها: کانال‌های AI/AO قابل انتخاب نرم‌افزاری به مهندسان اجازه می‌دهد تعداد ورودی/خروجی‌ها را بدون تغییر سخت‌افزار تنظیم کنند. این انعطاف‌پذیری مشکل رایج تغییرات طراحی در لحظات آخر در محل کارخانه را حل کرده و موجودی قطعات یدکی را کاهش می‌دهد.

مقاومت بالا در برابر شرایط محیطی سخت: دامنه دمای عملیاتی گسترده (-۲۰ درجه تا +۷۰ درجه سانتی‌گراد) امکان نصب در محفظه‌های میدانی بدون کنترل اقلیم را فراهم می‌کند. این مقاومت، AAB841-S50 را برای اسکیدهای بالادستی نفت و گاز که شرایط محیطی به‌طور قابل توجهی تغییر می‌کند، ایده‌آل می‌سازد.

عملکرد حلقه با سرعت بالا: چرخه تازه‌سازی داده ۱۰ میلی‌ثانیه‌ای بازخورد تقریباً فوری برای حلقه‌های کنترل حیاتی فراهم می‌کند. این سرعت دقت سیستم‌های ایمنی ابزار دقیق ProSafe-RS و کنترل نظارتی CENTUM VP را افزایش می‌دهد.

استفاده بهینه از فضا: عرض جمع‌وجور ۳۲.۸ میلی‌متری، ۸ کانال هیبریدی را در یک اسلات جای می‌دهد. این چگالی بالا به‌طور مستقیم فضای فیزیکی رک ورودی/خروجی را کاهش داده و هزینه کلی کابینت اتاق کنترل را پایین می‌آورد.

سؤالات متداول

آیا می‌توانم کانال‌های AI و AO را در همان ماژول AAB841-S50 ترکیب کنم؟

بله. شما می‌توانید هر یک از ۸ کانال را به‌طور مستقل از طریق نرم‌افزار سیستم پیکربندی کنید. این امکان هر ترکیبی از ورودی‌ها و خروجی‌ها را در یک ماژول فراهم می‌کند.

آیا این ماژول از سیگنال‌های جریان ۴–۲۰ میلی‌آمپر پشتیبانی می‌کند؟

AAB841-S50 در دامنه سیگنال ۱–۵ ولت DC کار می‌کند. برای اتصال به دستگاه‌های میدانی ۴–۲۰ میلی‌آمپر، باید از مقاومت شنت دقیق ۲۵۰ اهم در برد ترمینال استفاده کنید تا سیگنال جریان به ولتاژ مورد نیاز تبدیل شود.

اهمیت نام «مدل S2» چیست؟

مدل S2 نشان‌دهنده بازنگری سخت‌افزاری به‌روزشده است. این مدل با نسخه‌های قبلی کاملاً سازگار است اما دفع حرارت بهتر قطعات داخلی و قابلیت اطمینان بالاتر در دامنه دمای گسترده‌تر را ارائه می‌دهد.

آیا ماژول ایزولاسیون گالوانیکی برای هر کانال فراهم می‌کند؟

خیر. این ماژول از طراحی زمین مشترک استفاده می‌کند (بین کانال‌ها ایزوله نیست). بهترین عملکرد را در کاربردهایی دارد که دستگاه‌های میدانی مرجع مشترک دارند یا موانع ایزولاسیون خارجی قبلاً وجود دارد.