یوكوگاوا ANB10D-425/CU2T/NDEL CENTUM VP واحد گره باس ESB دوگانه افزونه

2026-04-20T00:30:06-07:00

Type: واحد گره باس ESB
Price: 66.00

مروری بر محصول

واحد Yokogawa ANB10D-425/CU2T/NDEL به عنوان یک رابط توسعه با قابلیت دسترسی بالا برای سیستم کنترل توزیع‌شده CENTUM VP عمل می‌کند. این واحد چندین ماژول ورودی/خروجی را از طریق باس دوگانه افزونه سریال توسعه‌یافته (ESB) به واحد کنترل میدانی (FCU) متصل می‌کند و در هنگام قطع ارتباط، از دست رفتن داده را به صفر می‌رساند. این دستگاه دارای دو منبع تغذیه افزونه است که با شبکه‌های برق 220–240 ولت AC سازگار است تا عملیات پیوسته را تضمین کند. ما این واحد را به صورت کاملاً نو و اصل عرضه می‌کنیم که شامل مجوز توسعه گره /NDEL از پیش نصب شده و سخت‌افزار ترمینیشن یکپارچه /CU2T برای ادغام فوری در سیستم است.

توضیح شماره قطعه

پسوند و کدهای گزینه معماری الکتریکی و عملکردی این گره خاص را تعریف می‌کنند:

ANB10D: مدل پایه برای واحدهای گره باس ESB دوگانه افزونه.

-4: مجهز به ماژول‌های منبع تغذیه دوگانه افزونه برای دسترسی بالا.

2: مشخص شده برای ورودی منبع تغذیه 220 - 240 ولت AC.

5: سخت‌افزار نوع پایه طراحی شده برای محیط‌های بدون حفاظت انفجاری.

/CU2T: شامل واحد کانکتور با ترمیناتورهای یکپارچه S9564FA (دو عدد).

/NDEL: شامل مجوز نرم‌افزاری توسعه گره از پیش نصب شده.

مشخصات فنی

رابط ارتباطی: باس ESB دوگانه افزونه

ولتاژ ورودی: 220 ولت تا 240 ولت AC (50/60 هرتز)

منطق افزونه: منبع تغذیه موازی افزونه و ارتباط دو مسیره

ترمینیشن باس: شامل دو ترمیناتور S9564FA در واحد CU2T

ظرفیت ورودی/خروجی: پشتیبانی از حداکثر 8 ماژول ورودی/خروجی Yokogawa در هر گره

ادغام نرم‌افزاری: مجوز توسعه /NDEL نصب شده در کارخانه

استاندارد نصب: نصب در رک 19 اینچی (ارتفاع 8U)

وزن خالص: 10 کیلوگرم

مزایای مهندسی

ترمینیشن بدون درز انتهای زنجیره: گزینه /CU2T نیاز به مقاومت‌های ترمینیشن خارجی را حذف می‌کند. با ادغام دو ترمیناتور S9564FA مستقیماً در رابط کانکتور، این مدل سیم‌کشی کابینت را ساده کرده و از بازتاب سیگنال در گره نهایی زنجیره باس ESB جلوگیری می‌کند.

معماری منبع تغذیه با دسترسی بالا: دو ماژول منبع تغذیه مستقل در حالت عادی بار الکتریکی را به اشتراک می‌گذارند. اگر یکی از منابع تغذیه قطع شود، ماژول باقی‌مانده فوراً بار کامل را بر عهده می‌گیرد و از توقف سیستم جلوگیری کرده و یکپارچگی حلقه‌های کنترل فرآیند شما را حفظ می‌کند.

مقیاس‌پذیری سیستم با مجوز پیش‌تأیید شده: گزینه /NDEL شامل مجوز نرم‌افزاری لازم برای توسعه گره است. این امکان را به مهندسان می‌دهد تا در زمان راه‌اندازی ظرفیت سیستم را بدون تأخیر اداری خرید و فعال‌سازی کلیدهای نرم‌افزاری جداگانه، فوراً گسترش دهند.

دریافت داده‌های قطعی: باس ESB دوگانه افزونه مسیر اختصاصی با سرعت بالا برای داده‌های ورودی/خروجی فراهم می‌کند. این معماری تضمین می‌کند که متغیرهای حیاتی فرآیند با زمان‌بندی ثابت به FCU برسند، حتی در محیط‌هایی با تداخل الکترومغناطیسی بالا.

سؤالات متداول

آیا می‌توانم این واحد را در محیط برق 110 ولت AC استفاده کنم؟ خیر. پسوند "2" به طور خاص نیاز به ورودی برق 220–240 ولت AC را مشخص می‌کند. استفاده از 110 ولت منجر به تأمین برق ناکافی برای گره و ماژول‌های ورودی/خروجی خواهد شد. باید از مدل ANB10D-415 برای سیستم‌های 110 ولت استفاده کنید.

آیا این واحد برای موقعیت نهایی در باس ESB مناسب است؟ بله. گزینه /CU2T به طور خاص شامل ترمیناتورهای یکپارچه (S9564FA) مورد نیاز برای آخرین گره در زنجیره ارتباطی است.

اگر یکی از کابل‌های ESB قطع شود چه اتفاقی می‌افتد؟ سیستم بدون وقفه از طریق مسیر دوم باس ESB به کار خود ادامه می‌دهد. ابزارهای تشخیصی CENTUM VP هشدار «از دست رفتن افزونگی ارتباط» را نشان می‌دهند تا پرسنل نگهداری بتوانند بدون توقف فرآیند، مشکل را برطرف کنند.

آیا مجوز /NDEL کل پروژه را پوشش می‌دهد؟ مجوز /NDEL اجازه می‌دهد این واحد گره خاص در محیط CENTUM VP فعالیت کند. هر واحد گره اضافه شده به سیستم معمولاً نیاز به مجوز توسعه جداگانه دارد.