واحد گره Yokogawa ANB10D-426/CU2N/NDEL CENTUM VP برای باس ESB دوگانه افزونه

2026-04-20T00:50:09-07:00

Type: واحد گره باس ESB
Price: 66.00

مروری بر محصول

Yokogawa ANB10D-426/CU2N/NDEL به‌عنوان یک گره رابط با عملکرد بالا برای سیستم کنترل توزیع‌شده CENTUM VP عمل می‌کند. این واحد ماژول‌های I/O را از طریق باس ESB دوگانه افزونه به ایستگاه کنترل میدانی (FCS) متصل می‌کند و همگام‌سازی داده‌ها با سرعت بالا را حفظ می‌نماید. این پیکربندی خاص برای محیط‌های سخت طراحی شده و شامل حفاظت محیطی سطح G3 و دامنه دمایی گسترده است. ما این محصول را به‌صورت صددرصد نو و اصل تضمین می‌کنیم که در بسته‌بندی مهر و موم شده کارخانه ارسال می‌شود.

تجزیه شماره قطعه

پسوند و کدهای گزینه قابلیت‌های سخت‌افزاری تخصصی این واحد ANB10D را تعریف می‌کنند:

کد | مشخصات فنی
ANB10D | واحد گره برای باس ESB دوگانه افزونه
-4 | مجهز به ماژول‌های منبع تغذیه دوگانه افزونه
2 | پیکربندی برای ورودی برق AC با ولتاژ 220–240 ولت
6 | شامل پوشش همگن استاندارد ISA سطح G3 و دمای گسترده (-20°C تا 70°C)
/CU2N | شامل واحد کانکتور برای باس ESB (شماره قطعه S9562FA، 2 عدد)
/NDEL | شامل مجوز نرم‌افزاری توسعه گره

مشخصات فنی

این واحد مطابق با استانداردهای سخت‌افزاری صنعتی زیر است:

منبع تغذیه: دوگانه افزونه 220–240 ولت AC

دمای کاری: -20°C تا 70°C (دامنه گسترده)

مقاومت در برابر خوردگی: پوشش همگن مطابق استاندارد ISA سطح G3

رابط باس: باس ESB دوگانه افزونه

سخت‌افزار همراه: 2 واحد کانکتور S9562FA

وضعیت نرم‌افزار: مجوز توسعه گره NDEL همراه است

حفاظت در برابر انفجار: ندارد (نوع پایه)

وضعیت: کاملاً نو، موجودی اصلی Yokogawa

مزایای مهندسی

مقاومت در برابر جوهای خورنده: پوشش همگن با رتبه G3 از مدارهای داخلی در برابر گازهای خورنده مانند $H_{2}S$ و $SO_{2}$ محافظت می‌کند. این امر اطمینان از قابلیت اطمینان بلندمدت در کارخانه‌های فرآوری شیمیایی یا پالایشگاه‌ها را فراهم می‌آورد، جایی که الکترونیک‌های استاندارد اغلب به دلیل خوردگی ترمینال‌ها دچار خرابی می‌شوند.

مقاومت حرارتی شدید: در حالی که واحدهای استاندارد در دمای 50°C از کار می‌افتند، گزینه "-6" آستانه عملیاتی را از -20°C تا 70°C گسترش می‌دهد. این امکان نصب در کابینت‌های بیرونی یا محیط‌های بدون کنترل دما را بدون خطر خطاهای منطقی یا خاموشی سخت‌افزار فراهم می‌کند.

گسترش ظرفیت بدون وقفه: مجوز /NDEL امکان توسعه فوری گره در معماری CENTUM VP را فراهم می‌کند. این امر نیاز به ارتقاء نرم‌افزاری پس از خرید را حذف کرده و امکان افزایش سریع ظرفیت I/O در زمان راه‌اندازی سیستم را می‌دهد.

قدرت با دسترسی بالا: معماری منبع تغذیه دوگانه افزونه تضمین می‌کند که خرابی یک ماژول تغذیه یا قطع شدن فیوز مدار باعث توقف فرآیند نشود. واحد به‌طور پیوسته از منبع ثانویه سالم برق می‌گیرد تا ارتباط باس حفظ شود.

سؤالات متداول

مزیت گزینه /CU2N چیست؟

گزینه /CU2N دو واحد کانکتور S9562FA فراهم می‌کند. این کانکتورها اتصال فیزیکی بین کابل‌های باس ESB و واحد گره را تسهیل می‌کنند و انتقال سیگنال با امپدانس پایین و اتصال مکانیکی مطمئن را تضمین می‌نمایند.

آیا می‌توانم این واحد را در کابینت بیرونی نصب کنم؟

بله، به شرطی که محفظه دارای درجه حفاظت IP لازم در برابر رطوبت و گرد و غبار باشد. درجه دمایی -20°C تا 70°C این واحد به‌طور خاص از محیط‌هایی با نوسانات دمایی قابل توجه که به سخت‌افزار استاندارد آسیب می‌رسانند، پشتیبانی می‌کند.

آیا این واحد از تعویض داغ ماژول‌های تغذیه پشتیبانی می‌کند؟

پیکربندی دوگانه افزونه به شما اجازه می‌دهد یک ماژول منبع تغذیه را در حالی که دیگری روشن است تعویض کنید، و اطمینان حاصل شود که گره در طول نگهداری آنلاین باقی می‌ماند.

آیا مجوز /NDEL قبلاً فعال شده است؟

پسوند /NDEL نشان می‌دهد که واحد با مجوز نرم‌افزاری توسعه گره عرضه می‌شود. شما باید تعداد کل گره‌های سیستم خود را در محیط نرم‌افزاری CENTUM VP هنگام یکپارچه‌سازی بررسی کنید.