ANB10D-417/CU2N | Yokogawa | واحد گره باس ESB دوگانه افزونه CENTUM VP

2026-04-20T00:26:51-07:00

Type: واحد گره باس ESB
Price: 66.00

مروری بر محصول

Yokogawa ANB10D-417/CU2N به‌عنوان یک شاسی ورودی/خروجی از راه دور با قابلیت دسترسی بالا برای سیستم کنترل توزیع‌شده CENTUM VP عمل می‌کند. این واحد ارتباطی با سرعت بالا و قطعی بین واحد کنترل میدانی (FCU) و ماژول‌های ورودی/خروجی از طریق باس Extended Serial Backplane (ESB) برقرار می‌کند. این محصول به‌طور خاص برای کاربردهای صنعتی حیاتی طراحی شده و از معماری تغذیه دوگانه افزونه (فعال-فعال) بهره می‌برد تا نقاط شکست منفرد را حذف کند. ما این واحد را به‌صورت کاملاً نو و اورجینال عرضه می‌کنیم تا عملکرد بهینه در محیط‌های چالش‌برانگیز پالایشگاه، شیمیایی و تولید برق تضمین شود.

تجزیه شماره قطعه

Yokogawa از منطق پسوند خاصی برای تعریف قابلیت‌های الکتریکی و رابط سری ANB10D استفاده می‌کند:

پسوند/گزینه | شناسایی فنی | توضیح ویژگی
ANB10D | مدل پایه | واحد گره برای باس ESB دوگانه افزونه
-4 | نوع افزونگی | معماری منبع تغذیه دوگانه افزونه
1 | رتبه‌بندی توان | ولتاژ ورودی 100 – 120 ولت AC
7 | نوع طراحی | نوع پایه (غیر-Ex) بهینه‌شده برای نصب در کابینت
/CU2N | واحد کانکتور | رابط استاندارد باس ESB بدون ترمینیشن داخلی

مشخصات فنی

ANB10D-417/CU2N زیرساخت فیزیکی برای پیکربندی‌های متراکم ورودی/خروجی را فراهم می‌کند:

افزونگی ارتباطی: پشتیبانی از باس ESB دوگانه افزونه

منبع تغذیه: دو منبع تغذیه فعال-فعال 100–120 ولت AC (50/60 هرتز)

مصرف جریان: حدود 200 VA / 120 وات در بار حداکثر

ظرفیت ماژول ورودی/خروجی: 8 اسلات برای ماژول‌های Centum VP

قابلیت توسعه سیستم: پشتیبانی از حداکثر 13 واحد برای هر کنترلر AFV30/AFV40

فرمت فیزیکی: نصب در رک 19 اینچی (ارتفاع 8U)

وزن سخت‌افزار: 10 کیلوگرم

سخت‌افزار همراه: پیچ‌های نصب M5 × 4 و بوش‌های عایق

مزایای مهندسی

بهینه‌شده برای گره‌های میانی: رابط CU2N بدون ترمینیشن داخلی است، بنابراین این واحد انتخاب ایده‌آل برای موقعیت‌های شروع یا میانی در زنجیره باس ESB است. این امکان را می‌دهد که سیگنال ارتباطی به‌صورت پیوسته به گره‌های بعدی منتقل شود.

قابلیت توسعه ورودی/خروجی با چگالی بالا: این واحد تا 8 ماژول ورودی/خروجی را در یک فضای فشرده 8U جای می‌دهد. این امکان را به مهندسان می‌دهد تا چگالی ورودی/خروجی را در کابینت‌های کنترل موجود بدون هزینه و پیچیدگی افزودن واحدهای کنترل میدانی اضافی افزایش دهند.

حفاظت توان فعال-فعال: برخلاف سیستم‌های پشتیبان غیرفعال، منابع تغذیه دوگانه افزونه بار را به‌صورت فعال به اشتراک می‌گذارند. اگر یک مسیر تغذیه دچار مشکل شود، ماژول باقی‌مانده فوراً بار کامل را بر عهده می‌گیرد و از راه‌اندازی مجدد سیستم جلوگیری کرده و تداوم فرآیند را حفظ می‌کند.

یکپارچگی استاندارد رک: طراحی نصب در رک 19 اینچی نصب در محفظه‌های صنعتی استاندارد را ساده می‌کند. بوش‌های عایق همراه از ایجاد حلقه‌های زمین جلوگیری کرده و از قطعات حساس الکترونیکی در برابر تداخل الکترومغناطیسی (EMI) که معمولاً در محیط‌های صنعتی سنگین وجود دارد، محافظت می‌کند.

سؤالات متداول

آیا می‌توانم از ANB10D-417/CU2N به‌عنوان گره نهایی در زنجیره باس استفاده کنم؟ به‌طور کلی خیر. کانکتور CU2N ترمینیشن داخلی ندارد. معمولاً برای گره نهایی در زنجیره به نسخه CU2T (با ترمیناتور) یا ترمیناتور خارجی جداگانه نیاز دارید تا از بازتاب سیگنال جلوگیری شود.

آیا این واحد از تعویض داغ (Hot Swapping) منابع تغذیه پشتیبانی می‌کند؟ بله. افزونگی فعال-فعال اجازه می‌دهد تا ماژول تغذیه معیوب را در حالی که سیستم در حال کار است تعویض کنید و از توقف فرآیند جلوگیری شود.

حداکثر تعداد گره‌هایی که می‌توانم به یک کنترلر متصل کنم چقدر است؟ شما می‌توانید تا 13 واحد ANB10D را به یک کنترلر AFV30 یا AFV40 متصل کنید که امکان توسعه گسترده ورودی/خروجی در سراسر تأسیسات را فراهم می‌کند.

آیا این واحد برای مناطق خطرناک (Class 1 Div 2) مناسب است؟ این مدل خاص (ANB10D-417) نوع پایه (غیر-Ex) است. برای نیازهای مناطق خطرناک باید رتبه حفاظت خاص محفظه خود را بررسی کنید یا به کاتالوگ سخت‌افزار «Ex-rated» Yokogawa مراجعه نمایید.