واحد گره ANB11D-215/BU2A/NDEL CENTUM VP برای باس ESB دوگانه افزونه | یوکوگاوا

2026-04-20T00:45:47-07:00

Type: واحد گره باس ESB
Price: 66.00

مروری بر محصول

Yokogawa ANB11D-215/BU2A/NDEL به‌عنوان یک هاب ارتباطی حیاتی در سیستم کنترل تولید یکپارچه CENTUM VP عمل می‌کند. این واحد گره امکان تبادل داده با سرعت بالا را از طریق باس ESB دوگانه افزونه فراهم می‌کند و از تکرارکننده نوری برای پوشش فواصل طولانی استفاده می‌کند. ما این واحد را به‌صورت کاملاً نو و اصل تأمین می‌کنیم تا عملکرد بهینه‌ای برای شبکه اتوماسیون صنعتی شما تضمین شود.

تجزیه شماره قطعه

منطق پسوند برای این واحد گره Yokogawa قابلیت‌های سخت‌افزاری خاص آن را تعریف می‌کند:

پسوند/گزینه | تفسیر فنی
ANB11D | واحد گره برای باس ESB دوگانه افزونه با تکرارکننده نوری
-2 | پیکربندی منبع تغذیه دوگانه افزونه
1 | منبع تغذیه 100-120 ولت AC
5 | نوع پایه (بدون حفاظت انفجاری)
/BU2A | واحد کانکتور با ترمیناتور داخلی برای باس ESB
/NDEL | استاندارد تحویل منطقه‌ای/مطابقت خاص

مشخصات فنی

این ماژول قدرت و پایداری سیگنال با چگالی بالا را در پارامترهای زیر فراهم می‌کند:

ولتاژ ورودی: 100–240 ولت AC (سازگاری با دامنه وسیع)

خروجی داخلی: +5 ولت DC با جریان 10 آمپر؛ +24 ولت DC با جریان 3 آمپر

مصرف برق: حداکثر 150 وات

برد نوری: پشتیبانی از فواصل تا 5 کیلومتر از طریق فیبر نوری

رابط: واحد /BU2A با ترمینیشن یکپارچه باس ESB

دمای کاری: 0 درجه سانتی‌گراد تا 55 درجه سانتی‌گراد

ابعاد: 210 میلی‌متر × 130 میلی‌متر × 250 میلی‌متر

وزن خالص: 8 کیلوگرم

مزایای مهندسی

افزایش برد شبکه: تکرارکننده نوری یکپارچه محدودیت 10 متری کابل‌های مسی استاندارد ESB را برطرف می‌کند. این امکان را به مهندسان می‌دهد تا گره‌های ورودی/خروجی دوردست را تا 5 کیلومتر از ایستگاه کنترل میدانی (FCS) قرار دهند، که برای مخازن یا کارخانه‌های گسترده بسیار مناسب است.

معماری مقاوم در برابر خطا: طراحی منبع تغذیه دوگانه افزونه نقاط شکست منفرد را حذف می‌کند. اگر یک منبع تغذیه قطع شود، واحد بدون وقفه در ارتباط باس ESB به کار خود ادامه می‌دهد و از توقف‌های پرهزینه فرآیند جلوگیری می‌کند.

کاهش پیچیدگی سیم‌کشی: با استفاده از کانکتور /BU2A با ترمیناتور داخلی، واحد توپولوژی فیزیکی باس را ساده می‌کند. این امر نیاز به مقاومت‌های ترمینیشن خارجی را حذف کرده و خطاهای نصب و زمان راه‌اندازی را کاهش می‌دهد.

مقاومت برتر در برابر EMI: انتقال نوری ذاتاً در برابر نویز الکتریکی مقاوم است. این واحد یکپارچگی سیگنال را در محیط‌هایی با موتورهای سنگین، درایوهای فرکانس متغیر (VFD) و کابل‌کشی ولتاژ بالا حفظ می‌کند، جایی که سیگنال‌های مسی معمولاً دچار تداخل می‌شوند.

سؤالات متداول

آیا این واحد به ترمیناتور جداگانه برای باس ESB نیاز دارد؟

خیر. علامت "BU2A" نشان می‌دهد که این واحد دارای ترمیناتور یکپارچه است. می‌توانید آن را مستقیماً به انتهای شاخه باس ESB خود متصل کنید بدون نیاز به سخت‌افزار اضافی.

آیا می‌توانم این واحد را در مناطق خطرناک استفاده کنم؟

این مدل خاص (کد 5) از نوع "پایه" است. دارای رتبه‌بندی ضد انفجار نیست. باید آن را در محیط غیرخطرناک و کنترل‌شده یا درون محفظه ضد شعله با رتبه‌بندی مناسب نصب کنید.

واحد چگونه نوسانات برق را مدیریت می‌کند؟

ANB11D-215 از ورودی AC با دامنه وسیع و تنظیم داخلی قوی (±3٪ برای خط 5 ولت) استفاده می‌کند. نویز خط صنعتی استاندارد را فیلتر کرده و برق DC پاک به ماژول‌های ورودی/خروجی متصل شده ارائه می‌دهد.