Módulo combinado de E/S analógico Allen Bradley 1746-FIO4I SLC 500

2026-04-27T22:50:27-07:00

Tipo: Módulo de E/S Analógico
Precio: 66.00

Descripción del Producto

El Allen Bradley 1746-FIO4I funciona como un módulo combinado analógico de alta velocidad diseñado específicamente para la plataforma SLC 500. Este módulo de una sola ranura integra dos entradas de rango múltiple y dos salidas de corriente en una unidad compacta, maximizando la eficiencia del espacio en el rack. Maneja señales tanto de voltaje (0-10 VCC) como de corriente (0-20 mA), proporcionando la versatilidad necesaria para bucles de control PID, monitoreo de flujo y posicionamiento de válvulas. Suministramos este módulo como 100% Nuevo y Original, garantizando un rendimiento óptimo para sus sistemas SLC heredados o modulares.

Especificaciones Técnicas

El 1746-FIO4I ofrece conversión rápida de datos y procesamiento de señales de alta resolución:

Característica | Especificación
Fabricante | Allen Bradley (Rockwell Automation)
Línea de Producto | SLC 500
Tipo de Módulo | Combinado Analógico (2 Entradas / 2 Salidas)
Señales de Entrada | 0-10 VCC; 0-20 mA
Señales de Salida | Dos (2) 0-20 mA
Resolución | 12 bits Entrada / 14 bits Salida
Método de Conversión | Aproximación sucesiva
Tiempo de Actualización | 512 microsegundos
Corriente del Backplane | 55 mA @ 5V / 150 mA @ 24V
Ancho de Banda | 7 kHz
Peso | 0.81 lbs (0.37 kg)

Ventajas de Ingeniería

El 1746-FIO4I ofrece soluciones técnicas para entornos exigentes de control de procesos:

Conversión de Datos de Alta Velocidad: El módulo utiliza un método de aproximación sucesiva para lograr un tiempo de actualización de 512 microsegundos. Este procesamiento rápido asegura precisión en tiempo real para aplicaciones de control de movimiento o presión de alta velocidad donde cada milisegundo cuenta.

Integridad Superior de la Señal: Un tiempo de retención y seguimiento de 1.5 µs captura valores analógicos transitorios antes de la conversión. Esto elimina el desfase de datos y garantiza que la CPU reciba una representación precisa de la señal de campo, incluso en entornos con variables de proceso fluctuantes.

Densidad Optimizada en el Rack: Al combinar funciones de entrada y salida en una sola ranura, el 1746-FIO4I libera espacios valiosos en el chasis para otros módulos de comunicación o digitales. Esto reduce la huella total de hardware de su sistema SLC 500.

Robusta Inmunidad al Ruido: El ancho de banda de 7 kHz está diseñado específicamente para filtrar el ruido eléctrico industrial. Esto asegura que las señales de entrada de 12 bits y salida de 14 bits permanezcan estables y sin fluctuaciones, incluso cuando los cables de campo corren cerca de líneas de motor de alto voltaje.

Preguntas Frecuentes

¿Puedo usar entradas de voltaje y corriente simultáneamente?

Sí. El 1746-FIO4I permite configurar sus dos entradas de forma independiente. Puede monitorear una señal de 0-10 VCC en un canal mientras recibe una señal de 0-20 mA en el otro, proporcionando máxima flexibilidad para diferentes sensores de campo.

¿Es este módulo compatible con procesadores SLC 5/01 y 5/02?

El 1746-FIO4I funciona con sistemas SLC 500 Fijos, Modulares y de E/S Remota. Sin embargo, verifique el conjunto de instrucciones de su procesador específico para asegurarse de que soporte el manejo avanzado de datos analógicos requerido para este módulo combinado.

¿Cuál es el estado de esta unidad 1746-FIO4I?

Ofrecemos este producto en 100% Nuevo y en condición original. Se envía en la caja original de fábrica de Allen Bradley con el UPC original (662468523400) y la documentación de fábrica incluida.

¿Este módulo requiere una fuente de alimentación externa?

El módulo consume 150 mA del backplane de 24V CC. Asegúrese de que su fuente de alimentación SLC (como un 1746-P1 o P2) tenga capacidad suficiente para soportar esta carga junto con sus otros módulos instalados.