1715-TASOF8 Módulo de Salida Analógica Redundante de 8 Canales | Allen Bradley

2026-04-27T23:11:21-07:00

Tipo: Módulo de Salida Analógica
Precio: 66.00

Descripción del Producto

El Allen Bradley 1715-TASOF8 funciona como un módulo de salida analógica de alta integridad de 8 canales, diseñado específicamente para la plataforma 1715 Redundant I/O. Este módulo proporciona señales de control críticas (0 a 24 mA) a dispositivos de campo como posicionadores de válvulas y actuadores en aplicaciones que requieren operación continua. Soporta configuraciones tolerantes a fallos, permitiendo que el sistema mantenga el control incluso durante transiciones de hardware. Suministramos esta unidad como 100% Nueva y Original, asegurando que sus sistemas instrumentados de seguridad y bucles de control críticos operen con precisión certificada por el fabricante OEM.

Especificaciones Técnicas

El 1715-TASOF8 opera con los siguientes parámetros eléctricos y físicos:

Característica | Especificación
Fabricante | Allen Bradley (Rockwell Automation)
Número de Canales | 8 Canales
Rango de Salida | 0 a 24 mA por canal
Alimentación del Bucle de Campo | 18 a 32V DC
Disipación de Potencia del Sistema | 3.6 W (Máximo)
Voltaje de Aislamiento | 50V (Continuo) Aislamiento Básico
Prueba de Tipo Dieléctrica | 500V AC durante 60 segundos
Tamaño de Cableado | 22 a 16 AWG (0.33 a 1.5 mm²)
Peso | 0.26 Kg (0.57 lbs)
Dimensiones (An x Al) | 8.4 cm x 13.2 cm

Ventajas de Ingeniería

El 1715-TASOF8 resuelve desafíos complejos de disponibilidad e interferencia de señales en la industria pesada:

Arquitectura de Alta Disponibilidad: Este módulo se integra en el bus redundante 1715, permitiendo reemplazos "en caliente" sin interrumpir la señal de campo. Esto elimina tiempos de inactividad en industrias de procesos continuos como petróleo y gas o refinación química.

Rango de Salida Ampliado: La capacidad de 0 a 24 mA ofrece un margen adicional más allá del rango estándar de 4-20 mA. Esto permite que el controlador envíe señales en condiciones de sobre-rango para propósitos diagnósticos o calibración especializada de válvulas.

Gestión Térmica Optimizada: Baja disipación de potencia (solo 0.64 W por bucle de campo) previene la acumulación de calor en gabinetes de alta densidad. Este diseño mantiene la longevidad del módulo y evita la deriva térmica de la señal en ambientes de alta temperatura ambiente.

Blindaje EMI Mejorado: El módulo requiere puertos de señal blindados (Categoría de Cableado 2), que aíslan eficazmente las señales analógicas sensibles del ruido electromagnético generado por variadores de frecuencia cercanos y motores de alta tensión.

Preguntas Frecuentes

¿Este módulo soporta configuraciones redundantes?

Sí. El 1715-TASOF8 está diseñado específicamente para el sistema redundante 1715 I/O. Cuando se instala en pares sobre una base adaptadora redundante, asegura que su señal de salida analógica continúe sin interrupciones si un módulo falla.

¿Qué tipo de cable debo usar para la instalación?

Utilice siempre cable de cobre blindado con clasificación mínima de 85 °C (185°F). Para integridad óptima de la señal y cumplimiento con la categoría de cableado del módulo, utilice cable blindado sólido o trenzado de 22 a 16 AWG.

¿Existe aislamiento entre los canales de salida individuales?

El 1715-TASOF8 proporciona aislamiento continuo de 50V entre los puertos I/O y el backplane. Sin embargo, no hay aislamiento entre puertos I/O individuales en el mismo módulo; por lo tanto, debe asegurarse de que sus dispositivos de campo compartan una referencia común compatible.

¿Cómo confirmo que esta unidad es "Nueva"?

Entregamos cada 1715-TASOF8 en su embalaje original de fábrica. Cada unidad cuenta con el número de serie auténtico de Allen Bradley y sellos de fábrica intactos, garantizando que el hardware nunca ha sido instalado o reacondicionado previamente.