Módulo de Entrada Digital Allen Bradley 1734-IM4 POINT I/O 220V AC

2026-04-27T20:59:59-07:00

Tipo: Módulo de Entrada Digital
Precio: 66.00

Descripción del Producto

El Allen Bradley 1734-IM4 funciona como un módulo compacto de entrada digital de CA de 4 puntos dentro de la familia POINT I/O™. Supervisa señales discretas de alto voltaje provenientes de dispositivos de campo como interruptores de límite, botones pulsadores y contactos de arrancadores de motor. Este módulo es ideal para gabinetes con espacio limitado donde la arquitectura distribuida de E/S reduce los costos de cableado. Ofrecemos esta unidad como 100% Nueva y Original, garantizando una integración perfecta en su arquitectura de control de 220V existente.

Especificaciones Técnicas

El 1734-IM4 proporciona monitoreo preciso para circuitos de CA de alto voltaje:

Característica | Especificación
Fabricante | Allen Bradley (Rockwell Automation)
Puntos de Entrada | 4 Puntos
Voltaje Nominal de Entrada | 220V CA
Rango de Voltaje | 159V CA a 264V CA
Impedancia de Entrada | 22.3 kΩ (Nominal)
Filtro de Hardware | 20 ms
Filtro Digital | Programable (0–65 ms)
Corriente POINTBus | 75 mA @ 5V CC
Disipación Térmica | 3.4 BTU/h (Máx)
Peso | 0.13 lbs (0.06 kg)

Ventajas de Ingeniería

El 1734-IM4 aborda desafíos eléctricos y espaciales críticos en la automatización industrial:

Alta Densidad en el Espacio: El diseño delgado minimiza el uso del riel DIN. Esto permite a los ingenieros desplegar un número significativo de E/S en cajas de conexión pequeñas o gabinetes remotos donde un chasis PLC tradicional no cabría.

Rechazo Superior al Ruido: Un filtro de hardware de 20 ms junto con un filtro digital programable elimina el ruido de señal. Esto previene que el ruido eléctrico común en entornos industriales de 220V active estados lógicos falsos en el controlador.

Baja Generación de Calor: Con una disipación térmica máxima de solo 3.4 BTU/h, el 1734-IM4 evita puntos calientes dentro de racks densos de E/S. Este diseño extiende la vida útil de los componentes electrónicos adyacentes al mantener una temperatura ambiente estable.

Opciones Versátiles de Montaje: El módulo se acopla directamente en bases terminales 1734-TB, TBS o TOP. Esta modularidad permite el "cableado antes de la inserción", facilitando que los técnicos completen el cableado de campo antes de instalar el módulo electrónico sensible.

Preguntas Frecuentes

¿Este módulo soporta entradas de 110V CA?

No. El 1734-IM4 está diseñado específicamente para circuitos de 220V CA con un umbral mínimo de "Estado Encendido" de 159V CA. Para aplicaciones de 110V CA, debe usar los módulos de la serie 1734-IA.

¿Puedo reemplazar un módulo con la alimentación encendida?

Sí. El sistema POINT I/O soporta Remoción e Inserción Bajo Alimentación (RIUP). Puede cambiar el 1734-IM4 sin interrumpir la comunicación del backplane con otros módulos, aunque debe seguir los protocolos de seguridad estándar para el cableado del lado de campo de 220V.

¿Cuál es el estado de esta unidad?

Suministramos únicamente stock original 100% Nuevo de Allen Bradley. La unidad se envía en su caja de fábrica con el UPC original (612598347148) y toda la documentación de fábrica incluida.

¿Se incluye una base terminal con el 1734-IM4?

No. El 1734-IM4 es solo el módulo electrónico. Debe comprar una base terminal compatible, como la 1754-TB o 1734-TBS, por separado si realiza una instalación nueva.