1756-IV16 | Módulo de Entrada Digital DC de Sumidero ControlLogix de Allen-Bradley

2026-04-20T22:51:07-07:00

Tipo: Módulo de Entrada Digital
Precio: 66.00

Descripción del Producto

El Allen-Bradley 1756-IV16 funciona como una interfaz de entrada digital de alta densidad para la plataforma ControlLogix. Este módulo proporciona 16 puntos de entrada sinking, permitiendo que el controlador detecte señales discretas de dispositivos de campo como interruptores de límite, sensores de proximidad y pulsadores. Opera dentro de un rango flexible de 10–30V DC, haciéndolo compatible con una amplia variedad de estándares de alimentación industrial. Ofrecemos este módulo en condición 100% Nuevo , garantizando una detección óptima de señales y estabilidad a largo plazo del chasis para su arquitectura de automatización.

Especificaciones Técnicas

El 1756-IV16 utiliza los siguientes parámetros para asegurar una adquisición precisa de datos discretos:

Parámetro | Especificación
Número de Entradas | 16 Entradas Sinking
Voltaje Nominal de Entrada | 12/24V DC
Rango de Voltaje de Operación | 10–30V DC
Tiempo de Retardo de Entrada | 2 ms + tiempo de filtro de hardware
Disipación Máxima de Potencia | 5.41 Vatios @ 60°C
Corriente del Backplane (5V) | 110 mA
Corriente del Backplane (24V) | 2 mA
Corriente en Estado Apagado (Máx.) | 1.5 mA
Peso | 0.19 lbs (0.09 kg)

Ventajas de Ingeniería

El 1756-IV16 optimiza la recopilación de datos a alta velocidad abordando desafíos eléctricos y mecánicos específicos:

Lógica de Configuración Sinking: El diseño sinking permite que el módulo reciba corriente de dispositivos de campo sourcing (PNP). Esta configuración estándar simplifica el cableado en paneles complejos y coincide con la mayoría de las salidas de sensores industriales modernos.

Filtrado de Señal Personalizable: Los usuarios pueden ajustar los tiempos de filtro de entrada para eliminar ruido eléctrico y el "rebote de contacto" de interruptores mecánicos. Este filtrado definido por software asegura que la CPU reciba señales limpias y sin rebotes incluso en entornos con alta EMI.

Gestión Térmica: El módulo disipa solo 5.41 vatios en operación máxima. Esta baja huella térmica previene la acumulación de calor dentro del chasis ControlLogix, protegiendo a los procesadores y módulos de comunicación adyacentes de fallas inducidas por calor.

Respuesta Rápida en Diagnósticos: El retardo de hardware de 2 ms asegura que el controlador reaccione casi instantáneamente a cambios en campo. Esta velocidad es crítica para enclavamientos de seguridad y aplicaciones de conteo de alta velocidad donde la precisión en milisegundos impacta la calidad de producción.

Preguntas Frecuentes

¿El 1756-IV16 requiere un Bloque Terminal Removible (RTB) separado?

Sí. Debe adquirir un bloque terminal 1756-TBNH o 1756-TBSH por separado para conectar el cableado de campo al módulo. Asegúrese de insertar completamente el RTB para mantener una conexión eléctrica segura.

¿Cuál es la diferencia entre este módulo sinking y un módulo sourcing?

El 1756-IV16 es un módulo "Sinking", lo que significa que proporciona un camino a tierra (COM) para la corriente proveniente de su dispositivo de campo. Si sus sensores son "Sinking" (NPN), normalmente necesitaría un módulo "Sourcing" en su lugar.

¿Es esta una pieza original Allen-Bradley completamente nueva?

Sí. Suministramos únicamente unidades 100% Nuevas en condición original de fábrica. Los módulos nuevos garantizan que los optoaisladores internos y circuitos posean toda su vida útil sin estrés eléctrico previo.

¿Puedo cambiar este módulo en caliente mientras el chasis está energizado?

La plataforma ControlLogix soporta Remoción e Inserción Bajo Energía (RIUP). Aunque puede reemplazar el módulo sin apagar el sistema, siempre siga los protocolos de seguridad específicos de la planta para evitar movimientos accidentales de la máquina durante el cambio.