1797-OB4D FLEX Ex Módulo de Salida Digital de 4 Canales | Allen Bradley

2026-04-20T19:23:13-07:00

Tipo: Módulo de Salida Digital
Precio: 66.00

Descripción del Producto

El Allen Bradley 1797-OB4D funciona como un módulo de salida digital intrínsecamente seguro y de alto rendimiento, diseñado específicamente para la plataforma FLEX Ex I/O. Este módulo controla dispositivos de campo ubicados en áreas peligrosas proporcionando cuatro salidas de fuente no aisladas. Integra diagnósticos avanzados de hardware y protección electrónica para mantener la integridad del sistema en entornos volátiles. Ofrecemos esta unidad como 100% Nueva y Original, asegurando que su instalación en áreas peligrosas cumpla con todas las normativas de seguridad y requisitos operativos.

Especificaciones Técnicas

El 1797-OB4D ofrece control y monitoreo precisos mediante los siguientes parámetros técnicos:

Característica | Especificación
Fabricante | Allen Bradley
Línea de Producto | FLEX Ex I/O (1797)
Número de Salidas | 4 Fuentes no aisladas
Rango de Carga | 30 a 5000 Ohmios
Fuente de Alimentación | 9.5V DC
Protección Electrónica | Ruptura de cable, Sobrecarga y Cortocircuito
Consumo de Energía en el Lado de Campo | 7.5 Vatios
Disipación de Potencia | 5.0 Vatios
Disipación Térmica | 17.07 BTU/h
Tamaño del Cable Conductor | Hasta 4 $mm^2$
Peso | 1.00 lbs (0.45 kg)

Ventajas de Ingeniería

El 1797-OB4D aborda los desafíos especializados de la automatización en ubicaciones peligrosas mediante un diseño electrónico enfocado:

Arquitectura Intrínsecamente Segura: Este módulo elimina la necesidad de costosas cajas a prueba de explosiones o barreras de seguridad externas. Limita la energía descargada al campo, previniendo la ignición de atmósferas inflamables en entornos de Zona 1 o Zona 2.

Cobertura Diagnóstica Integral: El hardware monitorea activamente la salud del circuito de salida. Detecta instantáneamente condiciones de "Ruptura de Cable" (circuito abierto) y "Cortocircuito", reportando estas fallas al controlador para evitar desviaciones en el proceso y reducir el tiempo de diagnóstico.

Mayor Versatilidad de Carga: Un amplio rango de carga de 30 a 5000 Ohmios permite que el módulo accione una gran variedad de solenoides, indicadores y actuadores intrínsecamente seguros sin necesidad de componentes para igualar impedancias.

Protección Electrónica Integrada: El módulo cuenta con protección electrónica de respuesta rápida que desconecta canales individuales durante una sobrecarga. Esta respuesta localizada evita que una falla en el campo comprometa la fuente de alimentación o el backplane de todo el rack I/O.

Preguntas Frecuentes

¿Puedo usar el 1797-OB4D con bases terminales estándar 1794 FLEX I/O?

No. El 1797-OB4D requiere una base terminal de la serie 1797. El sistema FLEX Ex 1797 utiliza un backplane y una arquitectura de distribución de energía especializada para mantener las clasificaciones de seguridad intrínseca, lo que lo hace incompatible con el hardware estándar 1794.

¿Qué tipo de cableado de campo recomiendan para este módulo?

Los terminales del módulo admiten cables de hasta 4 $mm^2$. Recomendamos usar cable con chaqueta azul para identificar claramente los circuitos intrínsecamente seguros dentro de sus gabinetes de control y tendidos de campo, cumpliendo con las normas internacionales de seguridad.

¿Cómo beneficia a mi operación la detección de "Ruptura de Cable"?

La detección de Ruptura de Cable alerta al sistema de control si un cable se desconecta o si una bobina de solenoide falla en circuito abierto. Esto permite que el PLC active un enclavamiento de seguridad o una alarma de mantenimiento de inmediato, en lugar de esperar a que una falla en el proceso revele el problema de hardware.

¿Qué fuente de alimentación requiere el 1797-OB4D?

El módulo obtiene energía de la fuente de alimentación intrínsecamente segura de la serie 1797-PS a través del backplane FLEX Ex. Debe calcular el consumo total de energía (7.5W en el lado de campo para este módulo) para asegurarse de que su módulo de fuente de alimentación tenga capacidad suficiente para todo el rack.