1734-OB2EP | Allen-Bradley POINT I/O Módulo de Salida Protegida Digital de Corriente Continua con Fuente

2026-04-20T23:10:13-07:00

Tipo: Módulo de Salida Digital
Precio: 66.00

Descripción del Producto

El Allen-Bradley 1734-OB2EP funciona como una interfaz de salida digital de alto rendimiento dentro de la familia POINT I/O. Este módulo proporciona dos canales de salida sourcing a 24V DC, permitiendo que un PLC controle actuadores de campo, solenoides y arrancadores de motor. A diferencia de los módulos estándar, la designación "EP" indica protección electrónica avanzada, que protege el hardware contra cortocircuitos y condiciones de sobrecorriente. Suministramos esta unidad en condición 100% Nueva , garantizando la máxima resistencia eléctrica e integración inmediata en su arquitectura distribuida de I/O.

Especificaciones Técnicas

Tipo de Módulo: Módulo de Salida Digital DC Sourcing

Canales de Salida: 2 Puntos

Voltaje Nominal de Salida: 24V DC

Corriente Máxima de Salida: 4 Amperios por módulo

Corriente POINTBus: 75 mA

Protección Electrónica: Protección integrada contra cortocircuitos y sobrecargas

Disipación de Potencia: 3.4 Vatios

Disipación Térmica: 11.6 BTU/hora

Peso de la Unidad: 0.13 lbs (0.06 kg)

Ventajas de Ingeniería

El 1734-OB2EP resuelve desafíos operativos críticos combinando un tamaño compacto con gestión inteligente de energía:

Protección Superior del Circuito: El mecanismo de protección electrónica monitorea las condiciones de carga en tiempo real. Detecta cortocircuitos o consumos excesivos de corriente y apaga instantáneamente el canal afectado, previniendo daños permanentes al módulo y reduciendo el riesgo de incendios eléctricos en el lado de control.

Alta Densidad de Corriente: A pesar de su tamaño reducido, el módulo maneja hasta 4 Amperios de corriente total. Esta alta capacidad permite a los ingenieros controlar cargas mayores directamente sin necesidad de relés intermedios, ahorrando espacio significativo en el gabinete y reduciendo costos de hardware.

Gestión Térmica Eficiente: El módulo limita la disipación térmica a 11.6 BTU/hora. Esta baja emisión de calor previene la acumulación de temperatura en racks densos de I/O, extendiendo la vida útil de módulos analógicos o de comunicación adyacentes.

Capacidad de Intercambio en Caliente: El 1734-OB2EP soporta la Remoción e Inserción Bajo Energía (RIUP). Los equipos de mantenimiento pueden reemplazar un módulo sin apagar todo el rack POINT I/O, reduciendo drásticamente el MTTR (Tiempo Medio de Reparación) durante ventanas críticas de producción.

Preguntas Frecuentes

¿Qué diferencia al 1734-OB2EP del 1734-OB2 estándar?

El 1734-OB2EP incluye "Protección Electrónica" (EP). Mientras que el OB2 estándar depende de fusibles externos, el OB2EP cuenta con circuitos internos que manejan automáticamente cortocircuitos y sobrecargas, proporcionando una capa de seguridad más robusta para el sistema.

¿Este módulo requiere una base terminal específica?

Sí. El 1734-OB2EP se instala en una base terminal 1734, como la 1734-TB o 1734-TBS. La base terminal proporciona las conexiones de cableado de campo y la interfaz del backplane.

¿Es este un producto original y nuevo?

Sí. Garantizamos que este 1734-OB2EP es 100% Nuevo y original. Usar componentes nuevos asegura que los circuitos de protección electrónica nunca hayan sido sometidos a fallas previas en campo.

¿Cómo reinicio la protección electrónica si ocurre una falla?

Una vez que se elimina el cortocircuito externo o la sobrecarga, el módulo generalmente requiere un ciclo de energía o un reinicio por software a través del controlador para reanudar la operación normal, dependiendo de la configuración específica de Logix.