Módulo de Salida Analógica Allen-Bradley 1771-NOC PLC-5 Serie N

2026-04-17T02:49:25-07:00

Tipo: Módulo de Salida Analógica
Precio: 66.00

Descripción del Producto

El Allen-Bradley 1771-NOC proporciona una fuente de corriente precisa para sistemas de control PLC-5 heredados. Este módulo de salida analógica de la Serie N cuenta con 8 canales independientes, cada uno capaz de suministrar hasta 25 miliamperios. Ofrece una resolución de 3.20 microamperios por bit, garantizando un control fino sobre actuadores y posicionadores. El módulo utiliza formatos de datos en Decimal Codificado en Binario (BCD) o Binario Natural, ofreciendo flexibilidad para diferentes requerimientos de programación. Suministramos este artículo como una unidad 100% nueva, sellada de fábrica.

Desglose del Número de Parte

1771: Identifica la plataforma del sistema PLC-5 / Chasis de E/S.

N: Indica la familia de productos Serie N (Analógica).

O: Especifica la función como Salida.

C: Indica el tipo de salida de Corriente (0-25mA).

Especificaciones Técnicas

Parámetro | Especificación
Fabricante | Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Tipo de Módulo | Salida Analógica Serie N
Número de Salidas | 8 Canales
Tipo de Salida | Fuente de Corriente
Rango de Salida | 0 - 25 mA
Resolución | 3.20 µA/bit
Corriente del Backplane | 2.9 A (a 20 mA); 3.3 A (a 25 mA)
Formato de Datos | BCD o Binario Natural
Retardo de Señal (Apagado) | 45 ms (CA) / 50 ms (CC)
Brazo de Cableado | 1771-WH
Peso | 1.75 lbs (0.79 kg)

Ventajas de Ingeniería

Fuente de Corriente de Alta Resolución
El 1771-NOC se especializa en suministrar corriente hasta 25 mA, un rango frecuentemente requerido para posicionadores neumáticos específicos, actuadores de válvulas e instrumentación heredada. Con una resolución de 3.20 µA/bit, el módulo proporciona señales de control suaves y sin saltos. Esta precisión minimiza el oscilar en válvulas de control y asegura un posicionamiento exacto en lazos analógicos.

Formato de Datos Flexible
Este módulo admite diferentes estrategias de programación al soportar tanto el formato Decimal Codificado en Binario (BCD) como el Binario Natural. Puede seleccionar el formato que mejor se alinee con las instrucciones matemáticas de su procesador PLC-5, simplificando el desarrollo de lógica escalera y reduciendo la necesidad de escalones de conversión de datos.

Integración Robusta con el Backplane
La unidad consume una corriente significativa del backplane—hasta 3.3 Amperios a plena carga—para alimentar cargas de campo de alta impedancia. Esta gestión interna de energía elimina la necesidad de cableado externo complejo para la etapa de salida. El módulo se combina con el brazo de cableado 1771-WH, asegurando conexiones seguras y resistentes a vibraciones hacia el lado de campo.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuál es el rango de señal de salida del 1771-NOC?
R: El módulo suministra una señal de corriente que varía de 0 a 25 miliamperios. Esto es distinto de los módulos estándar de 4-20mA, haciéndolo adecuado para dispositivos específicos que requieren el rango extendido de 0-25mA.

P: ¿Qué brazo de cableado necesito para el 1771-NOC?
R: Debe usar el brazo de cableado 1771-WH (también conocido como RTB o Bloque Terminal Remoto). Este brazo se conecta a la parte trasera del módulo y proporciona los terminales de tornillo para su cableado de campo.

P: ¿Puedo usar este módulo para salida de voltaje?
R: No. El 1771-NOC está diseñado estrictamente para fuente de corriente. Si necesita salida de voltaje (por ejemplo, 0-10V), debe seleccionar un modelo diferente de la serie 1771-N específicamente clasificado para voltaje.

P: ¿Cuánta corriente consume este módulo del backplane?
R: El módulo consume 2.9 Amperios cuando suministra 20 mA por canal y hasta 3.3 Amperios cuando suministra los 25 mA completos por canal. Asegúrese de que su fuente de alimentación 1771 tenga capacidad suficiente para manejar esta carga.