AAB841-S50 | Yokogawa Style S2 CENTUM VP ProSafe-RS Hybrid Analog-E/A-Modul

2026-04-20T00:59:48-07:00

Art: Analog-Ein-/Ausgabe-Modul
Preis: 66.00

Produktübersicht

Das Yokogawa AAB841-S50 (Style S2) dient als vielseitiges, hochdichtes Hybridmodul für die CENTUM VP- und ProSafe-RS FIO-Architekturen. Dieses Modul ersetzt separate Ein- und Ausgangskarten durch 8 softwarekonfigurierbare Kanäle. Jeder Kanal kann entweder als Analog-Eingang oder Analog-Ausgang fungieren, was den Platz im Schaltschrank bei lokalisierten Skid-Systemen und integrierten Prozessleitsystemen optimiert. Wir liefern dieses Gerät als 100% nagelneue und originale Werksausstattung, um maximale Systemverfügbarkeit zu gewährleisten.

Teilenummernaufgliederung

Der Modellcode AAB841-S50 identifiziert die spezifische Konfiguration für das FIO-System:

AAB841: Hybrid Analog I/O Modul (Eingangs- und Ausgangsfähigkeiten).

-S: Standardtyp für Standard-Signalamgebungen.

5: Unterstützt softwarewählbare AI/AO-Funktionalität über 8 Kanäle.

0: Grundlegender Funktionsspezifikationscode.

Style S2: Neueste Hardware-Revision für verbesserte thermische und elektrische Leistung.

Technische Spezifikationen

Dieses Modul bietet Hochgeschwindigkeits-Signalverarbeitung mit folgenden technischen Parametern:

Parameter | Spezifikation
I/O-Kapazität | 8 Kanäle (konfigurierbar als AI oder AO)
Signalbereich | 1–5 V DC
Genauigkeit | $\pm0.1\%$ des vollen Bereichs für AI und AO
Datenaktualisierungszyklus | 10 ms pro Modul
Eingangsimpedanz | $\ge 1$ MΩ
Ausgangslastwiderstand | $\ge 2$ kΩ
Temperaturbereich | -20°C bis +70°C
Stromverbrauch | 450 mA typisch (bei 5 V DC internem Bus)
Abmessungen | 32,8 mm (B) × 130 mm (T) × 107,5 mm (H)

Technische Vorteile

Dynamische Kanalzuweisung: Softwarewählbare AI/AO-Kanäle ermöglichen es Ingenieuren, die Anzahl der Ein-/Ausgänge ohne Hardwareänderung anzupassen. Diese Flexibilität löst das häufige Problem von kurzfristigen Designänderungen auf der Anlagenebene und reduziert den Ersatzteilbestand.

Extreme Umweltresistenz: Der weite Betriebstemperaturbereich (-20°C bis +70°C) erlaubt die Installation in nicht klimatisierten Feldgehäusen. Diese Widerstandsfähigkeit macht das AAB841-S50 ideal für Upstream-Öl- und Gas-Skids, bei denen die Umgebungsbedingungen stark schwanken.

Hochgeschwindigkeits-Regelkreisleistung: Ein 10 ms Datenaktualisierungszyklus gewährleistet nahezu sofortiges Feedback für kritische Regelkreise. Diese Geschwindigkeit verbessert die Präzision von ProSafe-RS sicherheitsgerichteten Systemen und CENTUM VP-Regelungen.

Optimierte Platzausnutzung: Die kompakte Breite von 32,8 mm fasst 8 Hybridkanäle in einem einzigen Steckplatz zusammen. Diese hohe Dichte reduziert direkt den Platzbedarf des I/O-Racks und senkt die Gesamtkosten für Schaltschrankmöbel.

FAQs

Kann ich AI- und AO-Kanäle im selben AAB841-S50 Modul mischen?

Ja. Sie konfigurieren jeden der 8 Kanäle unabhängig über die Systemsoftware. Dies ermöglicht jede Kombination von Eingängen und Ausgängen innerhalb eines Moduls.

Unterstützt dieses Modul 4–20 mA Stromsignale?

Das AAB841-S50 arbeitet mit einem Signalbereich von 1–5 V DC. Um mit 4–20 mA Feldgeräten zu kommunizieren, muss ein 250 Ω Präzisions-Shuntwiderstand am Anschlussfeld verwendet werden, um das Stromsignal in die erforderliche Spannung umzuwandeln.

Was bedeutet die Bezeichnung "Style S2"?

Style S2 steht für eine aktualisierte Hardware-Revision. Sie ist vollständig rückwärtskompatibel zu früheren Versionen, bietet jedoch verbesserte interne Wärmeableitung und höhere Zuverlässigkeit im erweiterten Temperaturbereich.

Bietet das Modul eine galvanische Trennung pro Kanal?

Nein. Dieses Modul verwendet ein gemeinsames Masse-Design (keine Isolation zwischen den Kanälen). Es eignet sich am besten für Anwendungen, bei denen Feldgeräte eine gemeinsame Referenz teilen oder bereits externe Isolationsbarrieren vorhanden sind.