AFV30S-A41262 | Yokogawa CENTUM VP Feldsteuergerät (Kopie)

2026-04-19T20:53:59-07:00

Art: Feldsteuergerät
Preis: 66.00

Produktübersicht

Der Yokogawa AFV30S-A41262 dient als zentrales Intelligenzmodul für das CENTUM VP Integrierte Produktionsleitsystem. Diese Feldsteuerungseinheit (FCU) führt komplexe Steuerungsalgorithmen aus und verwaltet die Hochgeschwindigkeits-Datenverarbeitung der Feldein-/ausgänge. Trotz einer Single-Prozessor-Architektur gewährleistet die Einheit hohe Verfügbarkeit durch dual-redundante Kommunikationswege und Netzteile. Wir liefern diese Einheit als 100% brandneu und original, um sicherzustellen, dass Ihre Automatisierungsinfrastruktur mit werkzertifizierter Präzision und deterministischer Steuerung arbeitet.

Teilenummernaufgliederung: AFV30S-A41262

Yokogawa verwendet eine spezifische alphanumerische Suffix-Logik zur Definition der Stromversorgung und Hardware-Revision der AFV30S-Serie:

Code | Spezifikation | Technisches Detail
AFV30S | Basismodell | Feldsteuerungseinheit (Single-Prozessor-Typ)
A | Suffix | Standardtyp (für CP471)
4 | Redundanz | Dual-redundantes Vnet/IP und redundante Stromversorgung
1 | Fester Code | Immer 1
2 | Stromeingang | 220–240 V AC Stromversorgung
6 | Schutz | Basistyp (kein Explosionsschutz)
2 | Revision | Hardware-Stil 2 (Kompatibel ab R6.01 oder später)

Technische Spezifikationen

Der AFV30S-A41262 bietet industrielle Rechenleistung in einem standardisierten 19-Zoll-Rack-Format:

Prozessor: CP471-Prozessormodul für fortschrittliche Logikausführung

Netzwerk: Dual-redundante Vnet/IP-Anschlüsse (1 Gbps Durchsatz)

Stromeingang: 220–240 V AC (50/60 Hz)

Stromverbrauch: 230 VA (bei 220–240 V AC)

Redundanzunterstützung: Kompatibel mit PW481, PW482 oder PW484 redundanten Netzteilen

I/O-Subsystem: Direkte Schnittstelle zum FIO (Field Input/Output) über ESB/ER-Bus

Datenhaltung: Integrierte Batteriepufferung schützt RAM bis zu 72 Stunden

Montage: 19-Zoll-Rackmontage, 5U Höhe

Abmessungen: 221 mm (H) × 482,6 mm (B) × 440 mm (T)

Gewicht: 7,0 kg (Netto)

Technische Vorteile

Der AFV30S-A41262 löst kritische Integrations- und Verfügbarkeitsherausforderungen in modernen Prozessanlagen:

Netzwerk-Fehlertoleranz: Die dual-redundanten Vnet/IP-Anschlüsse eliminieren Single Points of Failure in der anlagenweiten Kommunikation. Fällt ein Kabel oder Switch-Port aus, hält die Einheit die 1 Gbps-Datensynchronisation über den sekundären Pfad aufrecht, ohne die Steuerungslogik zu unterbrechen.

Dauerhafte Datenintegrität: Eine dedizierte Batteriepufferung schützt den flüchtigen Speicher bei totalem Stromausfall der Anlage. So kann der Controller Prozesszustände und Alarmgrenzen bis zu 72 Stunden speichern und ermöglicht einen schnellen und sicheren „Hot Start“, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Standardisierte Rack-Installation: Das 5U hohe, 19-Zoll-Rackgehäuse passt nahtlos in standardisierte Industriegehäuse. Dieses Design optimiert die Luftzirkulation im Schrank und bietet einfachen Frontzugang zum CP471-Modul und den Netzteilen für Routineinspektionen.

Skalierbare I/O-Architektur: Die Einheit ist perfekt mit dem FIO-Subsystem kompatibel. Ingenieure können die Signalanzahl durch Hinzufügen lokaler oder entfernter Knoten erweitern, sodass der AFV30S-A41262 Hunderte von analogen und digitalen Punkten von einem zentralen Hub aus verwalten kann.

FAQs

Worin unterscheidet sich der AFV30S-A41262 von der duplexen AFV30D-Version?

Der AFV30S-A41262 verwendet ein einzelnes CP471-Prozessormodul. Während er redundante Netzwerke und Stromversorgung bietet, verfügt er nicht über das „Hot-Standby“-CPU-Failover der AFV30D-Serie. Er eignet sich ideal für Hilfsprozesse oder Versorgungsmanagement, bei denen CPU-Redundanz nicht zwingend erforderlich ist.

Ist diese Einheit mit meinen vorhandenen FIO-Knoten kompatibel?

Ja. Diese FCU ist vollständig kompatibel mit Yokogawa FIO-Systemmodulen. Sie können verschiedene analoge und digitale I/O über ESB- oder ER-Buskabel anschließen, um Ihre spezifischen Feldinstrumentanforderungen zu erfüllen.

Für welche Hauptanwendungsszenarien ist dieses Modell vorgesehen?

Ingenieure setzen den AFV30S-A41262 typischerweise für mittelgroße Automatisierung, Versorgungsmanagement (Wasseraufbereitung/Klimatechnik) oder als Hauptcontroller für Remote-I/O-Hubs in chemischen und pharmazeutischen Anlagen ein.

Kann ich für diese Einheit eine 24V DC-Stromquelle verwenden?

Dieses spezifische Modell (-A41262) ist für 220-240V AC ausgelegt. Wenn Ihre Anlage 24V DC benötigt, müssen Sie den entsprechenden Stromversorgungs-Suffixcode (in der Regel Suffix '4') wählen, um die Hardware-Kompatibilität sicherzustellen.