ANB10D-427/CU2T | Yokogawa CENTUM VP ESB-Bus-Knoten-Einheit

2026-04-19T23:38:12-07:00

Das Yokogawa ANB10D-427/CU2T dient als hochverfügbarer I/O-Erweiterungsknoten für das CENTUM VP Distributed Control System (DCS). Diese Einheit ermöglicht die Schnittstelle zwischen der Field Control Station (FCS) und verschiedenen FIO-Modulen über einen dual-redundanten Extended Serial Backplane (ESB)-Bus. Durch die Bereitstellung eines synchronisierten Kommunikationspfads und einer redundanten Stromversorgungsarchitektur stellt sie sicher, dass Felddaten auch bei Hardware- oder Kabelstörungen zugänglich bleiben. Wir liefern diese Einheit als 100 % brandneu und original, um die strengen Zuverlässigkeitsanforderungen moderner Prozessindustrien zu erfüllen.

Teilenummernaufgliederung: ANB10D-427/CU2T

Yokogawa definiert die technische Konfiguration dieser Knoten-Einheit durch eine spezifische alphanumerische Suffix-Logik:

Code | Kategorie | Technische Spezifikation
ANB10D | Modell | Knoten-Einheit für dual-redundanten ESB-Bus
-4 | Stromversorgung | Installierte dual-redundante Stromversorgungsmodule
2 | Spannung | 220 - 240 V AC Stromversorgungseingang
7 | Konfiguration | Standard-Hardwarerevision (Aktualisiert für R6.01+ Standards)
/CU2T | Option | Steckereinheit mit integriertem Terminator für ESB-Bus

Technische Spezifikationen

Der ANB10D-427/CU2T integriert robuste elektrische und mechanische Parameter zur Verwaltung von hochdichten I/O-Konfigurationen:

Bus-Schnittstelle: Dual-redundanter ESB-Bus (Erfordert zwei ESB-Kabel für vollständige Redundanz)

Stromeingang: 220 V bis 240 V AC, 50/60 Hz

Redundanz: Unterstützt dual-redundante Stromversorgungsmodule und dualen Bus-Kommunikationspfad

Erweiterungskapazität: Unterstützt Yokogawa FIO (Field Input/Output) Module

Abschluss: Integrierte /CU2T-Steckereinheit mit internem elektrischem Terminator

Nettogewicht: 10 kg

Montage: 19-Zoll-Rackmontage (beansprucht 5U Rackhöhe)

Technische Vorteile

Der ANB10D-427/CU2T löst kritische Herausforderungen auf der Anlagenebene durch überlegene Hardwaretechnik:

Signalreflexionen eliminieren: Die integrierte /CU2T-Option bietet einen eingebauten Terminator innerhalb der Steckereinheit. Dadurch entfällt die Notwendigkeit externer Abschlusswiderstände am Ende der ESB-Buskette, was eine hochgeschwindigkeitsfähige Signalqualität sicherstellt und Datenkorruption durch elektrische Echos verhindert.

Hot-Swap-fähige Stromversorgungsredundanz: Das -4 Suffix kennzeichnet dual-redundante Stromversorgungen. Dies ermöglicht Wartungsteams, ein fehlerhaftes Stromversorgungsmodul auszutauschen, während die Einheit weiterhin in Betrieb bleibt. Das gesunde Modul übernimmt sofort die volle Last und gewährleistet die Sichtbarkeit der I/O ohne Prozessunterbrechung.

Erhöhte Bus-Zuverlässigkeit: Durch die Unterstützung eines dual-redundanten ESB-Busses bleibt die Kommunikation zu 100 % erhalten, selbst wenn ein physisches Buskabel durchtrennt wird oder ein Stecker ausfällt. Diese Dual-Pfad-Architektur gewährleistet den deterministischen Datenfluss, der für sicherheitskritische Regelkreise erforderlich ist.

Industriegeeignete Filterung: Für 220-240V AC-Umgebungen ausgelegt, filtert die interne Schaltung elektromagnetische Störungen (EMI) und bewältigt Spannungstransienten, die typisch für industrielle Stromnetze sind, und schützt empfindliche FIO-Module vor elektrischen Schäden.

FAQs

Wann sollte ich die /CU2T-Option anstelle von /CU2N verwenden?

Verwenden Sie die /CU2T (Terminator) für den Knoten, der sich am physischen Ende der ESB-Buskette befindet, um eine ordnungsgemäße elektrische Abschlusswiderstandsanpassung sicherzustellen. Für Knoten in der Mitte einer Reihenschaltung verwenden Sie die /CU2N (Nicht-Terminator) Version.

Ist der ANB10D-427 mit älteren CENTUM CS 3000 Systemen kompatibel?

Ja, diese Einheit ist abwärtskompatibel mit älteren CENTUM-Systemen. Die „7“-Revisionsnummer optimiert sie jedoch für CENTUM VP R6.01 und spätere Versionen und bietet verbesserte Wärmeableitung sowie aktualisierte Komponentenlebensdauer.

Welches Montagematerial wird für das 10 kg schwere Gehäuse benötigt?

Die Einheit passt in Standard-19-Zoll-Racks. Wir empfehlen die Verwendung der mitgelieferten M5-Schrauben und Isolierbuchsen. Die Isolierbuchsen sind entscheidend, um Erdungsschleifen zwischen Gehäuse und Rackrahmen zu verhindern, die die Genauigkeit analoger Signale beeinträchtigen können.

Enthält die Einheit die FIO-Module?

Nein. Der ANB10D-427/CU2T ist die Basisknoten-Einheit. Sie müssen spezifische I/O-Module (Analog, Digital usw.) sowie die CP461/CP471 Prozessor-Module separat bestellen, um Ihre Steuerstation vollständig zu konfigurieren.