ANB11D-215/BU2B | Yokogawa | CENTUM VP Optische ESB-Bus-Knoten-Einheit

2026-04-20T00:00:51-07:00

Das Yokogawa ANB11D-215/BU2B fungiert als leistungsstarke Kommunikationsbrücke für das CENTUM VP Distributed Control System (DCS). Diese Einheit ermöglicht die I/O-Erweiterung über einen optischen ESB-Bus, wodurch Ingenieure Steuerknoten über Entfernungen von bis zu 5 km verteilen können. Durch die Umwandlung elektrischer Signale in optische Impulse bietet der ANB11D-215 absolute galvanische Trennung und vollständige Immunität gegen elektromagnetische Störungen (EMI). Wir liefern diese Einheit als 100 % brandneu und original, um sicherzustellen, dass Ihre Remote-I/O-Architektur die werkzertifizierten Leistungsstandards erfüllt.

Teilenummer-Aufschlüsselung: ANB11D-215/BU2B

Yokogawa spezifiziert die Hardwarekonfiguration über ein modulares Suffix-System, um spezifische Anforderungen an Standortleistung und Entfernung zu erfüllen:

Code | Spezifikation | Technische Definition
ANB11D | Basismodell | Knoten-Einheit für dual-redundanten ESB-Bus mit optischem Repeater
-2 | Konfiguration | Dual-redundante Stromversorgung, optimiert für 5 km optischen Repeater
1 | Stromeingang | 100–120 V AC Stromversorgung
5 | Schutzart | Basistyp (kein Explosionsschutz)
/BU2B | Option | Anschlusseinheit mit integriertem Terminator für ESB-Bus

Technische Spezifikationen

Der ANB11D-215/BU2B bietet folgende technische Parameter für den robusten industriellen Einsatz:

Hauptfunktion: Remote-I/O-Erweiterung über optischen ESB-Bus

Übertragungsdistanz: Bis zu 5 km über Glasfaserkabel

Redundanz: Unterstützt dual-redundante Strommodule und dualen Bus-Kommunikationsweg

Eingangsspannung: 100–120 V AC, 50/60 Hz

Schnittstellentyp: BU2B-Anschlusseinheit (inklusive eingebautem Terminator)

Montage: Standard 19-Zoll-Rackmontage

I/O-Kompatibilität: Schnittstelle zu standardmäßigen Yokogawa FIO-Modulen

Gewicht: ~10 kg (Netto)

Technische Vorteile

Der ANB11D-215/BU2B löst kritische Integrationsherausforderungen in großflächigen Industrieanlagen:

Vollständige EMI-Immunität: Lange Kupferkabelstrecken in Raffinerien oder Kraftwerken nehmen oft erhebliche elektrische Störungen auf. Diese Einheit nutzt Glasfaser, um elektromagnetische Störungen vollständig zu umgehen und gewährleistet eine saubere Signalübertragung, selbst wenn Kabel in der Nähe von Hochspannungsmotoren oder Frequenzumrichtern (VFDs) verlaufen.

Beseitigung von Erdschleifen: Die Glasfaserkommunikation bietet 100 % elektrische Trennung zwischen dem Hauptkontrollraum und den entfernten I/O-Knoten. Dies verhindert, dass Erdpotentialunterschiede Hardware-Schäden oder Signalabweichungen verursachen, ein häufiger Fehlerpunkt in weitläufigen Industrieanlagen.

Deterministische 5-km-Reichweite: Die optimierte Schaltung des optischen Repeaters garantiert einen schnellen, deterministischen Datenaustausch über einen Radius von 5 km. Dies ermöglicht es Betreibern, I/O-Schränke näher an den Feldgeräten zu platzieren und dadurch die Kosten für analoge und digitale Feldverkabelung erheblich zu senken.

Redundante Stromversorgungsstabilität: Die dual-redundante Stromversorgungs-Konfiguration stellt sicher, dass der Knoten bei Ausfall eines Strommoduls online bleibt. Das System bezieht Strom aus zwei separaten Quellen, was einen Online-Austausch eines defekten Moduls ohne Unterbrechung des Prozesses ermöglicht.

FAQs

Benötigt die /BU2B-Option einen externen Terminator?

Nein. Die /BU2B Anschlusseinheit enthält einen integrierten Terminator. Verwenden Sie diesen spezifischen Optionscode für Knoten, die am Ende einer ESB-Bus-Kette liegen, um Signalreflexionen zu verhindern und die Busstabilität zu gewährleisten.

Kann ich diese Einheit für Entfernungen über 5 km verwenden?

Diese spezifische Konfiguration (Suffix -2) ist für den 5-km-Bereich ausgelegt. Für Entfernungen bis zu 50 km bietet Yokogawa andere Konfigurationen an. Bitte überprüfen Sie vor der Installation Ihr Glasfaser-Link-Budget und die Dämpfungsanforderungen.

Ist der ANB11D-215 mit 220 V AC kompatibel?

Nein. Das Suffix "1" steht für einen 100–120 V AC Eingang. Wenn Ihr Standort 220–240 V AC verwendet, müssen Sie das ANB11D-225 Modell angeben, um Hardwareschäden zu vermeiden.

Welche Wartung benötigt die optische Schnittstelle?

Der optische Repeater ist ein Halbleiterbauteil und benötigt keine Kalibrierung. Wir empfehlen jedoch, die Glasfaseranschlüsse bei der routinemäßigen Wartung auf Staub oder Verschmutzungen zu überprüfen, um Signalabschwächungen zu vermeiden.