ANB10D-410/CU2N/NDEL CENTUM VP ESB Bus-Knoten-Einheit | Yokogawa

2026-04-20T00:12:10-07:00

Das Yokogawa ANB10D-410/CU2N/NDEL fungiert als hochverfügbarer I/O-Erweiterungshub für das CENTUM VP Distributed Control System (DCS). Dieses Gerät ermöglicht die Verbindung zwischen der Field Control Station (FCS) und entfernten FIO-Modulen über einen dual-redundanten Extended Serial Backplane (ESB)-Bus. Durch die Integration von dual-redundanten Stromversorgungsmodulen und einer vorinstallierten Node-Erweiterungslizenz bietet es eine „Plug-and-Play“-Lösung zur Skalierung industrieller Steuerungsnetzwerke. Wir liefern dieses Gerät als 100 % brandneu und original, um sicherzustellen, dass Ihre kritische Infrastruktur von werkzertifizierter Hardware und langfristiger Stabilität profitiert.

Teilenummer-Aufschlüsselung: ANB10D-410/CU2N/NDEL

Yokogawa verwendet ein strukturiertes Suffix- und Optionssystem, um die Stromversorgung, Konnektivität und Lizenzierung der ANB10D-Serie zu definieren:

Technische Spezifikationen

Das ANB10D-410/CU2N/NDEL verfügt über robuste industrielle Parameter, die für den 24/7-Betrieb ausgelegt sind:

Bus-Architektur: Dual-redundanter ESB-Bus (128 Mbps Synchronisation)

Stromeingang: 100 - 120 V AC, 50/60 Hz

Stromredundanz: Unterstützt zwei hot-swappable Stromversorgungsmodule (Active-Active)

I/O-Kapazität: Unterstützt eine breite Palette von Yokogawa Analog- und Digital-FIO-Modulen

Erweiterungslizenz: Enthält /NDEL (autorisierte Node-Erweiterungslizenz)

Montage: 19-Zoll-Rackmontage (belegt 5U vertikalen Platz)

Netto-Gewicht: 10 kg

Statusüberwachung: LED-Anzeigen an der Frontplatte für Stromversorgung und Bus-Kommunikation

Technische Vorteile

Das ANB10D-410/CU2N/NDEL adressiert spezifische Herausforderungen bei der DCS-Einführung und der Erweiterung von Anlagen:

Unmittelbarer Stromausfall-Übergang: Die dual-redundante Stromkonfiguration (-4) ermöglicht es dem Gerät, Strom von zwei unabhängigen AC-Quellen zu beziehen. Fällt eine Quelle oder ein Modul aus, übernimmt das sekundäre Modul sofort die volle Last. Dies stellt sicher, dass die Feld-I/O-Daten während elektrischer Wartungsarbeiten ohne Unterbrechung im Kontrollraum sichtbar bleiben.

Vereinfachte Systemerweiterung: Die enthaltene /NDEL Option stellt die Softwarelizenz für die Node-Erweiterung direkt mit der Hardware bereit. Dadurch entfällt die Verzögerung durch den Kauf und die Aktivierung separater Software-Schlüssel, sodass Ingenieure den Knoten sofort nach der physischen Installation in die CENTUM VP-Projektdatenbank aufnehmen können.

Verbesserte Signalzuverlässigkeit: Die /CU2N Option liefert werkzertifizierte Anschluss-Einheiten, die eine sichere, niederohmige Verbindung zu den ESB-Buskabeln gewährleisten. Diese Hardware-Ebene der Zuverlässigkeit verhindert Datenpaketverluste, die häufig durch Vibrationen oder schlechten Kontakt in industriellen Umgebungen verursacht werden.

Optimiert für Standard-Racks: Das 5U, 19-Zoll-Gehäuse passt in Standard-Steuerschränke. Das Gerät enthält Isolierbuchsen als Standardzubehör, die das Gehäuse vom Rackrahmen isolieren, um Erdschleifen zu verhindern – ein entscheidender Faktor zur Erhaltung der Genauigkeit empfindlicher analoger Messsignale.

FAQs

Ist in diesem Gerät ein ESB-Busabschlusswiderstand enthalten?

Nein. Die /CU2N Option liefert Standard-Anschlusseinheiten. Wenn dieser Knoten die letzte Position in Ihrer ESB-Buskette einnimmt, müssen Sie eine Anschlusseinheit mit Abschlusswiderstand (/CU2T) verwenden oder einen externen Busabschluss installieren.

Kann ich dieses Gerät in einer 220V-AC-Umgebung verwenden?

Nein. Der Suffix-Code „1“ steht speziell für einen 100-120V-AC-Eingang. Die Anwendung von 220V AC führt zu einem sofortigen Hardwareausfall. Für 220V-Anwendungen bitten wir Sie, das ANB10D-420 Modell anzufordern.

Ist die NDEL-Lizenz bereits aktiviert?

Die Lizenz ist an die Hardware-Seriennummer gebunden. Wenn Sie den Knoten zu Ihrer CENTUM VP Engineering-Station hinzufügen, erkennt das System die /NDEL Funktionalität, sodass die Software den Knoten ohne zusätzliche Lizenzierungsaufforderungen adressieren kann.

Wie viele I/O-Module kann ich in diesem Knoten installieren?

Das ANB10D-Gehäuse bietet typischerweise Steckplätze für bis zu 8 FIO-Module, wobei die genaue Anzahl vom spezifischen Stromverbrauch der installierten Module (Analog vs. Digital) abhängt.