Yokogawa ANB10N-410/CU2T/NDEL CENTUM VP ESB-Bus-Knoten-Einheit

2026-04-20T00:16:50-07:00

Das Yokogawa ANB10N-410/CU2T/NDEL fungiert als spezialisierte Erweiterungsschnittstelle für das CENTUM VP Distributed Control System (DCS). Diese Einheit dient als nicht-redundanter ESB-Bus-Knoten und bietet einen schlanken, kosteneffizienten Weg zur I/O-Erweiterung, bei dem die Einzelbus-Kommunikation den Betriebsanforderungen entspricht. Während der Fokus auf Kosteneffizienz für nicht-kritische Regelkreise liegt, gewährleistet sie durch eine dual-redundante 100–120 V AC-Stromversorgung eine hohe Hardwareverfügbarkeit. Wir liefern diese Einheit als 100% brandneu und original, um eine optimale Leistung für Ihr Steuerungsnetzwerk sicherzustellen.

Teilenummern-Aufschlüsselung

Das Verständnis der Suffix-Logik stellt sicher, dass Sie die richtige Hardware für Ihre CENTUM VP-Umgebung auswählen:

Suffix/Option | Beschreibung
ANB10N | ESB-Bus-Knoten-Einheit (nicht-redundante Kommunikation)
-410 | Duale Stromversorgung (100-120 V AC)
-CU2T | Anschlusseinheit mit integriertem Busabschluss
-NDEL | Vorinstallierte Node Expansion Lizenz

Technische Spezifikationen

Diese Einheit lässt sich direkt in Standard-19-Zoll-Racks integrieren und unterstützt eine breite Palette von I/O-Modulen.

Kommunikation: Einzelner ESB-Bus (nicht-redundant)

Stromversorgung: Dual-redundante Parallelschaltung

Eingangsspannung: 100–120 V AC (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme: 200 VA / 120 W

Schnittstellentyp: CU2T mit integrierten Terminatoren (2 × S9564FA)

I/O-Kapazität: Unterstützt bis zu 8 I/O-Module pro Knoten

Formfaktor: 19-Zoll-Rackmontage (8U Höhe)

Netto-Gewicht: 10 kg

Technische Vorteile

End-of-Chain-Integration: Der CU2T-Anschluss eliminiert die Notwendigkeit externer Abschluss-Hardware. Dieses integrierte Design vereinfacht die Verkabelung und reduziert potenzielle Fehlerquellen am letzten Knoten Ihrer ESB-Buskette.

Stromversorgungszuverlässigkeit: Auch in nicht-redundanten Kommunikationsarchitekturen besteht das Risiko eines Stromausfalls. Diese Einheit verwendet dual-redundante Stromversorgungsmodule, um einen Hardwareausfall bei Ausfall einer einzelnen Stromquelle zu verhindern und die Integrität Ihrer I/O-Daten zu schützen.

Optimierter Platzbedarf: Das 8U-Rack-Design ermöglicht es Ingenieuren, den Schrankraum optimal zu nutzen und gleichzeitig einen klaren Zugang zu bis zu acht I/O-Modulen für Wartung oder Fehlersuche zu gewährleisten.

Nahtlose Lizenzierung: Die vorinstallierte /NDEL-Lizenz beseitigt administrative Hürden während der Systeminbetriebnahme, sodass die CENTUM VP-Software den Knoten sofort nach Anschluss erkennt und integriert.

FAQs

Unterstützt der ANB10N-410/CU2T/NDEL redundante Kommunikation? Nein. Dieses Modell verfügt über eine einzelne Kommunikationsleitung. Wenn Ihre Anwendung vollständige Kommunikationsredundanz erfordert, müssen Sie die ANB10D-Serie wählen. Diese Einheit verfügt jedoch über redundante Stromversorgungen für Hardwarestabilität.

Wo sollte ich diese Einheit in meiner ESB-Buskette platzieren? Da die CU2T-Schnittstelle einen integrierten Terminator enthält, sollten Sie diese Einheit als letzten Knoten in Ihrer ESB-Bus-Sequenz installieren.

Ist diese Einheit mit älteren CENTUM CS 3000-Systemen kompatibel? Obwohl sie hauptsächlich für CENTUM VP entwickelt wurde, hängt die Kompatibilität von Ihrer spezifischen Firmware- und Lizenzumgebung ab. Kontaktieren Sie unser technisches Team mit Ihrer aktuellen Systemversion, um die Rückwärtskompatibilität zu überprüfen.

Wird die Einheit mit den erforderlichen I/O-Modulen geliefert? Der ANB10N ist nur die Knoten-Einheit/Gehäuse. Sie müssen die spezifischen I/O-Module (analog, digital usw.) separat entsprechend den Anforderungen Ihrer Feldgeräte erwerben.