Yokogawa ANB10D-415/CU2N/NDEL ESB-Bus-Knoten-Einheit | CENTUM VP

2026-04-19T23:27:49-07:00

Das Yokogawa ANB10D-415/CU2N/NDEL fungiert als hochverfügbare Erweiterungsschnittstelle für das CENTUM VP Distributed Control System. Diese ESB-Bus-Knoten-Einheit ermöglicht die Verbindung von lokalen und entfernten I/O-Modulen mit der Feldsteuerstation (FCS). Durch die Nutzung einer dual-redundanten Architektur gewährleistet sie einen nahtlosen Datenfluss zwischen Feldgeräten und Prozessor. Wir liefern diese Einheit als 100% brandneu und original, inklusive vorinstallierter Softwarelizenz für sofortige Systemerweiterung.

(Hinweis: Obwohl einige technische Datenbanken dieses Gerät fälschlicherweise als „Inkrementalgeber“ klassifizieren, handelt es sich offiziell um eine DCS-Knoten-Einheit zur Verwaltung von I/O-Signalen.)

Teilenummer-Aufschlüsselung: ANB10D-415/CU2N/NDEL

Yokogawa verwendet die folgende Suffix- und Optionslogik, um die Hardware-Fähigkeiten der ANB10D-Serie zu definieren:

Code | Spezifikation | Technische Details
ANB10D | Basismodell | Knoten-Einheit für dual-redundanten ESB-Bus
-4 | Stromversorgung | Enthält dual-redundante Stromversorgungsmodule
1 | Spannung | 100 - 120 V AC Netzspannungseingang
5 | Schutzart | Basistyp (kein Explosionsschutz)
/CU2N | Option | Anschlusseinheit für ESB-Bus (kein Terminator)
/NDEL | Option | Softwarelizenz für Knotenerweiterung

Technische Spezifikationen

Das ANB10D-415/CU2N/NDEL bietet robuste elektrische Parameter für den industriellen Dauereinsatz:

Bus-Schnittstelle: Dual-redundanter ESB-Bus (Extended Serial Backplane)

Stromeingang: 100 - 120 V AC, 50/60 Hz

Redundanztyp: Redundanz bei Stromversorgung und Bus

Erweiterungskapazität: Inklusive /NDEL-Lizenz für zusätzliche Knotenadressierung

Montage: Standard 19-Zoll-Rackmontage

Betriebsumgebung: Industriekomponenten für Steuerungsraumumgebungen

Netto-Gewicht: 10 kg

Technische Vorteile

Das ANB10D-415/CU2N/NDEL löst kritische Herausforderungen bei Konnektivität und Verfügbarkeit in der Prozessautomatisierung:

Eliminierung von Single Points of Failure: Die dual-redundante Stromversorgungs-Konfiguration stellt sicher, dass der I/O-Knoten auch bei Ausfall eines Strommoduls aktiv bleibt. Die Einheit bezieht Strom aus zwei unabhängigen Quellen, was einen Online-Austausch eines defekten Netzteils ohne Prozessunterbrechung ermöglicht.

Vorab autorisierte Systemerweiterung: Die integrierte /NDEL Lizenz beseitigt die administrative Hürde, Erweiterungsschlüssel separat zu erwerben. Dadurch können Ingenieure die Knotenzahl im CENTUM VP-Projektsoftware sofort nach Hardwareinstallation erhöhen, was die Inbetriebnahme deutlich beschleunigt.

Vereinfachte Bus-Konnektivität: Die /CU2N Option stellt die spezialisierte Anschlusseinheit für den ESB-Bus bereit. Diese Schnittstelle erleichtert das Kaskadieren mehrerer Knoten und gewährleistet eine stabile, schnelle Signalübertragung über das System-Backplane ohne Risiko loser manueller Verdrahtung.

Optimale Stromkompatibilität: Der Suffix-Code '1' richtet sich an den 100-120V AC-Standard, der in nordamerikanischen und japanischen Anlagen üblich ist. Die internen Stromversorgungen bewältigen die typischen elektrischen Transienten industrieller Netze und schützen die empfindlichen FIO-Module vor Spannungsspitzen.

FAQs

Wozu dient die /NDEL-Softwarelizenz?

Die /NDEL-Lizenz autorisiert das DCS, zusätzliche Knoten-Einheiten über die Basiskonfiguration hinaus zu erkennen und zu kommunizieren. Die Vorinstallation auf dem ANB10D-415 vereinfacht den Engineering-Prozess bei Anlagen-Erweiterungen.

Enthält dieses Modell einen internen Terminator für den ESB-Bus?

Nein, die /CU2N ist eine Standard-Anschlusseinheit. Befindet sich dieser Knoten an der letzten Position einer ESB-Bus-Kette, muss ein Anschluss mit Terminator (/CU2T) verwendet oder ein externer Terminator hinzugefügt werden, um Signalreflexionen zu vermeiden.

Kann ich einen ANB10S durch dieses ANB10D-Modell ersetzen?

Ja, das ANB10D (Duplex) bietet höhere Zuverlässigkeit durch Unterstützung dual-redundanter Buswege. Stellen Sie sicher, dass Ihre Feldsteuerstation (FCS) über die erforderlichen dual-redundanten ESB-Bus-Ports verfügt, um den sekundären Kommunikationskanal zu nutzen.

Wie gehe ich mit dem 10 kg Gewicht bei der Installation um?

Verwenden Sie stets ein Standard-19-Zoll-Rack mit ausreichender Schienenunterstützung. Wir empfehlen, die Einheit im unteren oder mittleren Bereich des Schranks zu montieren, um einen niedrigen Schwerpunkt des Gehäuses zu gewährleisten.