Yokogawa ANB11D-425/BU2A CENTUM VP Optische ESB-Bus-Knoten-Einheit

2026-04-19T23:43:02-07:00

Das Yokogawa ANB11D-425/BU2A dient als spezialisierte Hochgeschwindigkeits-Optikschnittstelle für das CENTUM VP Distributed Control System. Diese Einheit wandelt Standard-ESB-Signale in optisches Format um und ermöglicht so eine I/O-Verteilung über große Entfernungen, die die Grenzen herkömmlicher Kupferverkabelung übersteigt. Durch den Einsatz von Glasfasertechnologie gewährleistet das ANB11D-425 vollständige elektrische Isolation und absolute Immunität gegen elektromagnetische Störungen (EMI). Wir liefern diese Einheit als 100 % brandneu und original, und bieten eine werkzertifizierte Plattform für missionskritische, geografisch verteilte Automatisierungsnetzwerke.

Teilenummernaufgliederung: ANB11D-425/BU2A

Yokogawa verwendet ein modulares Suffix-System, um die Leistungs- und Schnittstellenfähigkeiten der ANB11D-Serie zu definieren:

Code | Spezifikation | Technische Definition
ANB11D | Modell | Optische ESB-Bus-Knoten-Einheit (Dual-redundant)
-4 | Redundanz | Dual-redundante Stromversorgungsmodule
2 | Spannung | 220–240 V AC Stromversorgungseingang
5 | Schutz | Basistyp (kein Explosionsschutz)
/BU2A | Option | Optische ESB-Bus-Repeater Master/Slave Schnittstelle

Technische Spezifikationen

Das ANB11D-425/BU2A kombiniert Langstrecken-Kommunikationsfähigkeiten mit Industriequalität-Hardware:

Hauptfunktion: Optischer ESB-Bus-Knoten für die I/O-Erweiterung über große Entfernungen

Stromversorgung: Dual-redundant (Active-Active-Konfiguration)

Eingangsspannung: 220–240 V AC (50/60 Hz)

Kommunikationsschnittstelle: BU2A Optische Repeater-Schnittstelle

Übertragungsdistanz: 5 km bis 50 km (abhängig von der Systemkonfiguration)

Modulkapazität: 8 I/O-Modul-Steckplätze pro Knoten

Kommunikationsmedium: Singlemode- oder Multimode-Glasfaserkabel

Montage: 19-Zoll-Rackmontage (8U Höhe)

Betriebstemperatur: 0 bis 50°C

Technische Vorteile

Das ANB11D-425/BU2A löst bedeutende Infrastrukturprobleme in großflächigen Industrieanlagen:

Beseitigung von Erdungsproblemen und EMI: Traditionelle Kupfer-ESB-Kabel leiden oft unter Erdungspotenzialunterschieden und Signalstörungen in weitläufigen Anlagen. Die Glasfaserschnittstelle bietet vollständige galvanische Trennung und schützt Ihre Steuerkreise vor Blitzüberspannungen und hochfrequenten Störungen, die in motorintensiven Umgebungen üblich sind.

Geografische Verteilung: Diese Einheit erweitert die Reichweite Ihres DCS auf bis zu 50 Kilometer. Ingenieure können I/O-Schränke direkt an entfernten Standorten installieren – wie z. B. Bohrlochköpfe auf Offshore-Plattformen, entfernte Pumpstationen oder verteilte Raffinerieeinheiten – und dabei die zentrale Steuerung in der Hauptstation beibehalten.

Hochverfügbare Stromarchitektur: Die dual-redundanten Strommodule arbeiten im Active-Active-Modus. Fällt eine Stromquelle oder ein Modul aus, übernimmt das zweite Modul sofort die volle Last, verhindert einen Knoten-Ausfall und gewährleistet kontinuierliche Datenverfügbarkeit.

Vereinfachte Fernwartung: Durch die Unterstützung von 8 lokalen I/O-Modulen in einem 8U-Rack fungiert die Einheit als eigenständiger Remote-Hub. Dies reduziert die Notwendigkeit mehrerer Zwischenrepeater und vereinfacht die Verkabelung in entfernten Instrumentengehäusen (RIE).

FAQs

Benötigt diese Einheit spezielle Glasfasertypen?

Das ANB11D-425/BU2A unterstützt sowohl Singlemode- als auch Multimode-Glasfasern. Um jedoch die maximale Distanz von 50 km zu erreichen, müssen Sie Singlemode-Fasern verwenden und sicherstellen, dass die entsprechenden optischen Module Ihren Distanzanforderungen entsprechen.

Was ist der Hauptunterschied zwischen ANB10D und ANB11D?

Der ANB10D verwendet Standard-Kupfer-ESB-Buskabel für kurze lokale Erweiterungen. Der ANB11D integriert optische Repeater, um Langstreckenkommunikation über Glasfaser zu ermöglichen, hauptsächlich für entfernte I/O-Anwendungen.

Kann ich ein defektes Strommodul austauschen, ohne den Knoten abzuschalten?

Ja. Das dual-redundante Stromversorgungsdesign unterstützt die Online-Wartung. Sie können ein Strommodul austauschen, während das andere die Einheit und die installierten I/O-Module weiterhin mit Strom versorgt, wodurch Unterbrechungen im Prozess vermieden werden.

Enthält die Einheit die optischen Fasermodule?

Die /BU2A-Option definiert den Schnittstellentyp, aber spezifische SFP- oder optische Transceiver-Module können je nach erforderlicher Distanz (5 km vs. 50 km) variieren. Überprüfen Sie stets Ihre spezifischen Übertragungsanforderungen während der Planungsphase.