Yokogawa AAB841-S00 CENTUM VP Analog-Ein-/Ausgangsmodul

2026-04-20T00:53:25-07:00

Art: Analog-Ein-/Ausgabe-Modul
Preis: 66.00

Produktübersicht

Das Yokogawa AAB841-S00 fungiert als hochdichtes Analog-Eingangs-/Ausgangsmodul, das speziell für das verteilte Steuerungssystem CENTUM VP entwickelt wurde. Dieses Modul spart Platz im Rack, indem es 8 Eingangskanäle und 8 Ausgangskanäle in einer einzigen Einheit integriert. Es verarbeitet 1 bis 5 V Gleichspannungseingänge und liefert gleichzeitig 4 bis 20 mA Gleichstromausgänge zur Steuerung von Feldgeräten. Wir liefern dieses Modul als 100 % nagelneu und original direkt ab Werk, um maximale Systemintegrität zu gewährleisten.

Teilenummernaufgliederung

Der Modellcode AAB841-S00 entspricht der standardmäßigen modularen Kennzeichnung von Yokogawa:

AAB841: Analog-Eingangs-/Ausgangsmodul (8 Eingangskanäle / 8 Ausgangskanäle)

-S: Standard-Konfiguration

0: Immer 0 (festgelegt)

0: Grundlegende Software-Funktionsanforderungen

Technische Spezifikationen

Dieses Modul bietet hochpräzise Signalverarbeitung mit den folgenden technischen Parametern:

Parameter | Spezifikation
Kanäle | 8 Eingänge / 8 Ausgänge
Eingangssignalbereich | 1 bis 5 V Gleichspannung
Ausgangssignalbereich | 4 bis 20 mA Gleichstrom
Eingangsgenauigkeit | $\pm4$ mV
Ausgangsgenauigkeit | $\pm48$ μA
Eingangs-Sprungantwort | 100 ms
Ausgangs-Sprungantwort | 40 ms
Stromverbrauch | 310 mA (5 V Gleichspannung) / 250 mA (24 V Gleichspannung)
Isolierung | Nicht isoliertes Design
Anschlussart | Druckklemmen oder KS-Kabel
Gewicht | 0,3 kg

Technische Vorteile

Platzsparendes Hybrid-Design: Durch die Kombination von Ein- und Ausgangsfunktionen in einem einzigen 0,3 kg schweren Modul reduziert das AAB841-S00 die Anzahl der benötigten Steckplätze in der Knoten-Einheit. Diese Platzersparnis ist besonders wichtig auf Offshore-Plattformen oder in containerisierten Steuerungsräumen, wo der Schrankplatz begrenzt ist.

Hochimpedante Eingangsschutzschaltung: Im eingeschalteten Zustand weist der Spannungseingang eine Impedanz von $\ge1$ MΩ auf. Dieser hohe Widerstand verhindert Signalbelastung und stellt sicher, dass das Modul die tatsächliche Prozessgröße erfasst, ohne das Quellsignal zu verfälschen.

Schnelle Regelkreisreaktion: Mit einer Ausgangs-Sprungantwort von 40 ms und einer Eingangsreaktionszeit von 100 ms unterstützt dieses Modul schnell reagierende Regelkreise. Es gewährleistet, dass das DCS rasch auf Prozessstörungen reagiert und die Stabilität in Hochdruck- oder Hochdurchflussumgebungen aufrechterhält.

Flexible Feldverdrahtung: Das Modul unterstützt sowohl Druckklemmen als auch KS-Kabelschnittstellen. Diese Flexibilität ermöglicht es Ingenieuren, zwischen direkter Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung für vereinfachte Wartung oder vorgefertigten KS-Kabeln für schnelle, fehlerfreie Massenanschlüsse bei großflächigen Systeminstallationen zu wählen.

FAQs

Kann das AAB841-S00 Gleichstromeingänge verarbeiten?

Das Modul akzeptiert nativ 1 bis 5 V Gleichspannung. Um einen 4 bis 20 mA Strom-Eingang zu verarbeiten, muss ein Präzisions-Shuntwiderstand (typischerweise 250 Ω) über die Eingangsklemmen installiert werden, um den Strom in den erforderlichen Spannungsbereich umzuwandeln.

Welche thermischen Anforderungen sind bei der Installation zu beachten?

Das Modul weist eine Temperaturdrift von nur $+0,1\%$ pro 10 °C auf. Obwohl es sehr stabil ist, sollte eine konstante Belüftung des Schranks gewährleistet sein, um den Standardbetriebsbereich einzuhalten, insbesondere wenn mehrere hochdichte I/O-Module dicht nebeneinander montiert werden.

Bietet dieses Modul eine Kanal-zu-Kanal-Isolierung?

Nein, das AAB841-S00 verwendet ein nicht isoliertes Design. Für Anwendungen mit hohen Gleichtaktspannungen oder erheblichem elektrischen Rauschen zwischen Feldgeräten sollten externe Signaltrenner verwendet werden, um das DCS-Backplane zu schützen.

Ist dieses Modul mit älteren CENTUM CS 3000-Systemen kompatibel?

Das AAB841-S00 ist hauptsächlich für CENTUM VP-Umgebungen ausgelegt. Überprüfen Sie stets Ihr spezifisches Field Control Station (FCS)-Modell und die Firmware-Version, um vollständige Softwaretreiber-Kompatibilität sicherzustellen, bevor Sie Module im laufenden Betrieb austauschen oder hinzufügen.