Yokogawa ANB10D-410/CU2T CENTUM VP ESB-Bus-Knoten-Einheit

2026-04-20T00:07:47-07:00

Das Yokogawa ANB10D-410/CU2T dient als hochverfügbare Schnittstelle zur Erweiterung der I/O-Kapazität innerhalb des CENTUM VP Distributed Control System (DCS). Diese ESB-Bus-Knoten-Einheit ermöglicht eine schnelle, dual-redundante Kommunikation zwischen der Field Control Station (FCS) und entfernten FIO-Modulen. Durch die Integration redundanter Netzteile und einer spezialisierten Terminator-Schnittstelle gewährleistet die Einheit einen deterministischen Datenfluss über das System-Backplane. Wir liefern diese Einheit als 100% brandneu und original und bieten damit eine werkzertifizierte Lösung für kritische Prozessautomatisierung.

Teilenummer-Aufschlüsselung: ANB10D-410/CU2T

Yokogawa verwendet ein spezifisches alphanumerisches Kodierungssystem zur Definition der elektrischen und funktionalen Konfiguration des Knotens:

Code | Spezifikation | Technische Definition
ANB10D | Modell | Knoten-Einheit für dual-redundanten ESB-Bus
-4 | Redundanz | Dual-redundante Stromversorgungs-Konfiguration
1 | Stromversorgung | 100 - 120 V AC Netzteileingang
0 | Schutz | Basistyp (kein Explosionsschutz)
/CU2T | Option | Steckereinheit mit integriertem Terminator für ESB-Bus

Technische Spezifikationen

Der ANB10D-410/CU2T verwendet robuste Komponenten, die für den Dauerbetrieb in der Industrie ausgelegt sind:

Bus-Architektur: Dual-redundanter ESB-Bus (Extended Serial Backplane)

Eingangsspannung: 100 - 120 V AC (50/60 Hz)

Stromversorgungs-Redundanz: Unterstützt zwei hot-swap-fähige Netzteilmodule

Abschluss: Integrierte /CU2T-Steckereinheit mit internem elektrischem Terminator

I/O-Kapazität: Unterstützt Yokogawa FIO (Field Input/Output) Module

Montage: 19-Zoll-Rackmontage (belegt 5U Höheneinheiten)

Gewicht: 10 kg (netto)

Anzeige: LEDs an der Frontplatte für Strom- und Kommunikationsstatus

Technische Vorteile

Der ANB10D-410/CU2T löst spezifische technische Herausforderungen bei der DCS-Einführung und -Wartung:

Signalreflexionen vermeiden: Die integrierte /CU2T Option bietet einen eingebauten Terminator in der Steckereinheit. Diese hardwareseitige Abschlusswiderstand verhindert Signal-"Echos" auf dem ESB-Bus, die typischerweise Datenkorruption in langen, kaskadierten Rack-Konfigurationen verursachen.

Kontinuierliche Prozessverfügbarkeit: Die dual-redundante Stromversorgungsarchitektur (Suffix -4) ermöglicht es dem Knoten, Strom von zwei unabhängigen AC-Quellen zu beziehen. Fällt ein Netzteil aus, übernimmt das zweite Modul sofort die volle Last, sodass ein Austausch im laufenden Betrieb möglich ist, ohne die Steuerlogik oder Feld-I/O-Signale zu unterbrechen.

Redundante Pfad-Kommunikation: Durch die Unterstützung des dual-redundanten ESB-Busses behält dieser Knoten 100% Sichtbarkeit der Felddaten, selbst wenn ein Kommunikationskabel physisch beschädigt wird. Dieses Dual-Pfad-System gewährleistet eine schnelle Synchronisation mit 128 Mbps.

Industrielle Störfestigkeit: Speziell ausgelegt für den 100-120V AC-Standard filtern die internen Netzteile Hochfrequenztransienten und elektromagnetische Störungen (EMI), die in Umgebungen mit großen Motoren und Hochspannungs-Schaltanlagen üblich sind.

FAQs

Benötigt diese Einheit einen externen Terminator?

Nein. Die /CU2T Option enthält einen integrierten Terminator. Dieses spezielle Modell sollte am Ende einer ESB-Bus-Kette platziert werden, um die notwendige elektrische Abschlusswiderstand für das gesamte Segment bereitzustellen.

Kann ich einen ANB10S durch dieses ANB10D-Modell ersetzen?

Ja. Der ANB10D (Duplex) bietet eine höhere Zuverlässigkeit als der ANB10S (Single). Sie müssen jedoch sicherstellen, dass Ihre Field Control Station (FCS) über dual-redundante ESB-Bus-Ports und Kabel verfügt, um den sekundären Pfad zu nutzen.

Ist diese Einheit mit 240V AC Stromversorgung kompatibel?

Nein. Das Suffix "1" steht für einen 100-120V AC Eingang. Der Anschluss dieser Einheit an 240V AC führt zu einem sofortigen Hardwareausfall. Für 240V-Anwendungen bitten wir um Anfrage des ANB10D-420 Modells.

Welche Montagezubehörteile sind im Lieferumfang enthalten?

Standard-Einheiten enthalten in der Regel die notwendigen M5-Montageschrauben und Isolierbuchsen. Die Isolierbuchsen sind wichtig, um Erdschleifen zwischen dem 10 kg schweren Gehäuse und dem Rackrahmen zu vermeiden.