ANB10D-425/CU2T | Yokogawa CENTUM VP ESB Bus-Knoten-Einheit

2026-04-19T23:20:13-07:00

Das Yokogawa ANB10D-425/CU2T dient als hochverfügbarer Erweiterungsknoten für das CENTUM VP Distributed Control System (DCS). Diese Einheit ermöglicht die Verbindung von lokalen und entfernten I/O-Modulen über einen dual-redundanten Extended Serial Backplane (ESB) Bus. Durch die Bereitstellung einer stabilen Schnittstelle für FIO-Module gewährleistet der ANB10D-425 einen nahtlosen Datenfluss zwischen Feldgeräten und der Steuerstation. Wir liefern diese Einheit als 100% brandneu und original, entsprechend den strengen Anforderungen moderner Prozessautomationsanlagen.

Teilenummernaufgliederung: ANB10D Serie

Yokogawa definiert die technische Konfiguration der Knoten-Einheit durch folgende Suffix- und Optionscodes:

Code | Kategorie | Technische Spezifikation
ANB10D | Modell | Knoten-Einheit für dual-redundanten ESB-Bus
-4 | Stromversorgung | Installierte dual-redundante Stromversorgungsmodule
2 | Spannung | 220 - 240 V AC Netzspannungseingang
5 | Schutz | Basistyp (kein Explosionsschutz)
/CU2T | Option | Steckereinheit mit internem Terminator für ESB-Bus

Technische Spezifikationen

Der ANB10D-425/CU2T integriert robuste Strom- und Kommunikationshardware zur Verwaltung hoher I/O-Lasten:

Bus-Schnittstelle: Dual-redundanter ESB-Bus

Stromversorgung: Dual-redundant (unterstützt Hot-Swap Austausch)

Eingangsspannung: 220 V bis 240 V AC, 50/60 Hz

Steckertyp: Enthält /CU2T Steckereinheit mit eingebautem Terminator

I/O-Unterstützung: Unterstützt Yokogawa FIO (Field Input/Output) Module

Gewicht: 10 kg

Montage: Standard 19-Zoll-Rackmontage (benötigt 5U Höhe)

Technische Vorteile

Der ANB10D-425/CU2T löst kritische Infrastrukturprobleme in der Prozessautomation:

Unterbrechungsfreie Stromversorgung: Die dual-redundante Stromversorgungs-Konfiguration eliminiert Ausfallzeiten durch einzelne Stromversorgungsmodule. Das sekundäre Modul übernimmt sofort die volle Last, falls das primäre Modul ausfällt, und ermöglicht einen Online-Austausch ohne Abschaltung des I/O-Knotens.

Vereinfachte Bus-Abschlusswiderstände: Die integrierte /CU2T Option bietet eine vormontierte Steckereinheit mit eingebautem Terminator. Dadurch entfallen externe Abschlusswiderstände und die Komplexität der ESB-Bus-Daisy-Chain wird reduziert, was eine hochfrequente Signalqualität über lange Rack-Distanzen sicherstellt.

Stabile Hochspannungs-Betriebsweise: Speziell ausgelegt für 220-240V AC-Netze filtert die interne Stromkreiselektronik industrielle Leitungsstörungen und bewältigt Spannungsschwankungen, die in schweren Industrieumgebungen typisch sind, und schützt empfindliche I/O-Signale vor elektrischen Störungen.

Hohe Dichte und Skalierbarkeit: Das robuste Gehäuse trägt das volle Gewicht und die thermische Last von hochdichten I/O-Konfigurationen. Ingenieure nutzen diese Einheit, um Hunderte von digitalen und analogen Punkten in einer einzigen, rackmontierten Schnittstelle zu konsolidieren, was den benötigten Schrankplatz erheblich reduziert.

FAQs

Entfällt durch die /CU2T Option der Bedarf an externen Terminatoren?

Ja. Die /CU2T Steckereinheit enthält einen internen Terminator. Wenn Sie diesen Knoten am Ende einer ESB-Bus-Kette platzieren, stellt er automatisch die erforderliche elektrische Abschlussimpedanz bereit, um Signalreflexionen zu verhindern.

Kann ich AC- und DC-Stromversorgungen im ANB10D-425 mischen?

Nein. Dieses Modell (Suffix 2) verwendet 220-240V AC-Stromversorgung. Beide redundanten Stromversorgungsmodule müssen der AC-Spannungsspezifikation entsprechen, um eine stabile Backplane-Stromverteilung zu gewährleisten.

Was ist der Hauptunterschied zwischen ANB10S und ANB10D?

Der ANB10D unterstützt eine dual-redundante ESB-Bus-Schnittstelle, die zwei ESB-Buskabel für die Kommunikation benötigt. Diese Konfiguration schützt das System vor einem vollständigen I/O-Ausfall, falls ein einzelnes Buskabel beschädigt wird.

Ist der ANB10D-425/CU2T mit CENTUM CS 3000 kompatibel?

Ja, diese Einheit ist abwärtskompatibel mit CENTUM CS 3000 Systemen und dient gleichzeitig als Standardkomponente für aktuelle CENTUM VP Installationen. Überprüfen Sie stets Ihre Softwareversion, um sicherzustellen, dass der LFS-Controller die Knotenzahl unterstützt.