Yokogawa ANB10D-425/CU2T/NDEL CENTUM VP Dual-redundante ESB-Bus-Knoten-Einheit

2026-04-20T00:30:06-07:00

Das Yokogawa ANB10D-425/CU2T/NDEL fungiert als hochverfügbare Erweiterungsschnittstelle für das CENTUM VP verteilte Steuerungssystem. Diese Einheit verbindet mehrere I/O-Module mit der Feldsteuerungseinheit (FCU) über einen dual-redundanten Extended Serial Backplane (ESB)-Bus und gewährleistet so einen Datenverlust-freien Kommunikationsumschaltvorgang. Sie verfügt über dual-redundante Netzteile, die mit 220–240 V AC-Netzen kompatibel sind, um einen kontinuierlichen Betrieb sicherzustellen. Wir liefern diese Einheit als 100 % brandneu und original, ausgestattet mit der vorinstallierten /NDEL-Knotenerweiterungslizenz und integrierter /CU2T-Abschluss-Hardware für die sofortige Systemintegration.

Teilenummernaufgliederung

Die Suffix- und Optionscodes definieren die elektrische und funktionale Architektur dieses spezifischen Knotens:

ANB10D: Basismodell für dual-redundante ESB-Bus-Knoteneinheiten.

-4: Ausgestattet mit dual-redundanten Netzteilmodulen für hohe Verfügbarkeit.

2: Ausgelegt für 220 - 240 V AC Netzspannung.

5: Basistyp-Hardware für nicht explosionsgeschützte Umgebungen.

/CU2T: Enthält die Anschluss-Einheit mit integrierten S9564FA Abschlusswiderständen (2 Stück).

/NDEL: Enthält die vorinstallierte Softwarelizenz für Knotenerweiterung.

Technische Spezifikationen

Kommunikationsschnittstelle: Dual-redundanter ESB-Bus

Eingangsspannung: 220 V bis 240 V AC (50/60 Hz)

Redundanzlogik: Parallel redundante Stromversorgung und dualer Kommunikationspfad

Busabschluss: Enthält zwei S9564FA Abschlusswiderstände in der CU2T-Einheit

I/O-Kapazität: Unterstützt bis zu 8 Yokogawa I/O-Module pro Knoten

Softwareintegration: Werksseitig installierte /NDEL-Erweiterungslizenz

Montagestandard: 19-Zoll-Rackmontage (8U Höhe)

Netto-Gewicht: 10 kg

Technische Vorteile

Nahtloser Abschluss am Ende der Kette: Die /CU2T Option eliminiert die Notwendigkeit externer Abschlusswiderstände. Durch die Integration von zwei S9564FA Abschlusswiderständen direkt in die Anschluss-Schnittstelle vereinfacht dieses Modell die Verkabelung im Schaltschrank und verhindert Signalreflexionen am letzten Knoten des ESB-Bus.

Hochverfügbare Stromversorgungsarchitektur: Zwei unabhängige Netzteilmodule teilen sich die elektrische Last im Normalbetrieb. Fällt eine Stromquelle aus, übernimmt das verbleibende Modul sofort die volle Last, verhindert Systemausfälle und schützt die Integrität Ihrer Prozesssteuerungsschleifen.

Vorab autorisierte Systemerweiterung: Die /NDEL Option beinhaltet die für die Knotenerweiterung erforderliche Softwarelizenz. Dies ermöglicht es Ingenieuren, die Systemkapazität sofort während der Inbetriebnahme zu erweitern, ohne administrative Verzögerungen durch den Kauf und die Aktivierung separater Software-Schlüssel.

Deterministische Datenerfassung: Der dual-redundante ESB-Bus bietet einen dedizierten Hochgeschwindigkeitsweg für I/O-Daten. Diese Architektur stellt sicher, dass kritische Prozessvariablen mit konsistenter Zeitlichkeit die FCU erreichen, selbst in Umgebungen mit hoher elektromagnetischer Störung.

FAQs

Kann ich diese Einheit in einer 110V AC-Stromumgebung verwenden? Nein. Das Suffix "2" bezeichnet ausdrücklich eine Eingangsanforderung von 220–240 V AC. Die Verwendung von 110 V führt zu unzureichender Stromversorgung für den Knoten und die I/O-Module. Für 110V-Systeme müssen Sie die Variante ANB10D-415 verwenden.

Ist diese Einheit für die letzte Position in einem ESB-Bus geeignet? Ja. Die /CU2T-Option beinhaltet speziell die integrierten Abschlusswiderstände (S9564FA), die für den letzten Knoten in der Kommunikationskette erforderlich sind.

Was passiert, wenn eines der ESB-Kabel getrennt wird? Das System arbeitet weiterhin über den sekundären ESB-Bus-Pfad ohne Unterbrechung. Die CENTUM VP-Diagnosetools melden einen Alarm "Kommunikationsredundanz verloren", sodass Wartungspersonal das Problem beheben kann, ohne den Prozess anzuhalten.

Deckt die /NDEL-Lizenz das gesamte Projekt ab? Die /NDEL-Lizenz autorisiert diese spezifische Knoteneinheit zur Nutzung innerhalb der CENTUM VP-Umgebung. Jede weitere Knoteneinheit im System benötigt in der Regel eine eigene Erweiterungslizenz.