ANB10D-417/CU2N | Yokogawa | CENTUM VP Dual-redundante ESB-Bus-Knoten-Einheit

2026-04-20T00:26:51-07:00

Das Yokogawa ANB10D-417/CU2N fungiert als hochverfügbares Remote-I/O-Chassis für das CENTUM VP verteilte Steuerungssystem (DCS). Diese Einheit stellt eine hochgeschwindigkeits- und deterministische Verbindung zwischen der Feldsteuerungseinheit (FCU) und den I/O-Modulen über den Extended Serial Backplane (ESB)-Bus her. Speziell für kritische Industrieanwendungen entwickelt, nutzt sie eine dual-redundante (aktiv-aktiv) Stromversorgungsarchitektur, um Einzel-Ausfallpunkte zu eliminieren. Wir liefern diese Einheit als 100% brandneu und original, um Spitzenleistung in anspruchsvollen Raffinerie-, Chemie- und Energieerzeugungsumgebungen zu gewährleisten.

Teilenummern-Aufschlüsselung

Yokogawa verwendet eine spezifische Suffix-Logik, um die elektrischen und Schnittstellenfähigkeiten der ANB10D-Serie zu definieren:

Suffix/Option | Technische Identifikation | Funktionsbeschreibung
ANB10D | Basismodell | Knoten-Einheit für dual-redundanten ESB-Bus
-4 | Redundanztyp | Dual-redundante Stromversorgungsarchitektur
1 | Leistungsbewertung | 100 – 120 V AC Eingangsspannung
7 | Designvariante | Basistyp (Nicht Ex) optimiert für Schaltschrankintegration
/CU2N | Anschlusseinheit | Standard-ESB-Bus-Schnittstelle ohne interne Terminierung

Technische Spezifikationen

Der ANB10D-417/CU2N stellt die physische Infrastruktur für dichte I/O-Konfigurationen bereit:

Kommunikationsredundanz: Unterstützung für dual-redundanten ESB-Bus

Stromversorgung: Dual aktiv-aktive 100–120 V AC (50/60 Hz)

Stromaufnahme: Ca. 200 VA / 120 W bei Volllast

I/O-Modulkapazität: 8 Steckplätze für Centum VP-Module

Systemskalierbarkeit: Unterstützt bis zu 13 Einheiten pro AFV30/AFV40-Steuerung

Physisches Format: 19-Zoll-Rackmontage (8U Höhe)

Hardware-Gewicht: 10 kg

Beigefügte Hardware: M5 × 4 Montageschrauben und Isolierbuchsen

Technische Vorteile

Optimiert für Zwischenknoten: Die CU2N-Schnittstelle verfügt über keine interne Terminierung, wodurch diese Einheit ideal für Start- oder Zwischenpositionen in einer ESB-Buskette ist. Sie ermöglicht das nahtlose Durchleiten des Kommunikationssignals zu nachfolgenden Knoten.

Hohe I/O-Dichte und Skalierbarkeit: Diese Einheit beherbergt bis zu 8 I/O-Module auf kompaktem 8U-Raum. Sie erlaubt Ingenieuren, die I/O-Dichte in bestehenden Steuerungsschränken zu erhöhen, ohne die Kosten und Komplexität zusätzlicher Feldsteuerungseinheiten (FCUs).

Aktiv-aktive Stromversorgungsschutz: Im Gegensatz zu passiven Backup-Systemen teilen sich die dual-redundanten Netzteile die Last aktiv. Fällt ein Strompfad aus, übernimmt das verbleibende Modul sofort die volle Last, verhindert Systemneustarts und gewährleistet Prozesskontinuität.

Standardisierte Rack-Integration: Das 19-Zoll-Rack-Design vereinfacht die Installation in standardisierten Industriegehäusen. Die mitgelieferten Isolierbuchsen verhindern Erdschleifen und schützen empfindliche Elektronik vor elektromagnetischen Störungen (EMI), die in industriellen Umgebungen häufig auftreten.

FAQs

Kann ich den ANB10D-417/CU2N als letzten Knoten in einer Buskette verwenden? Im Allgemeinen nein. Der CU2N-Anschluss enthält keine interne Terminierung. Für den letzten Knoten in der Kette benötigen Sie normalerweise die CU2T-Version (mit Terminator) oder einen separaten externen Terminator, um Signalreflexionen zu vermeiden.

Unterstützt diese Einheit das „Hot Swapping“ der Stromversorgungen? Ja. Die aktiv-aktive Redundanz ermöglicht den Austausch eines defekten Netzteils, während das System in Betrieb bleibt, wodurch Ausfallzeiten im Prozess vermieden werden.

Wie viele Knoten kann ich maximal an einen einzelnen Controller anschließen? Sie können bis zu 13 ANB10D-Einheiten an einen einzelnen AFV30- oder AFV40-Controller anschließen, was eine umfangreiche I/O-Erweiterung in Ihrer Anlage ermöglicht.

Ist diese Einheit für explosionsgefährdete Bereiche (Klasse 1 Div 2) geeignet? Dieses spezielle Modell (ANB10D-417) ist ein Basistyp (Nicht Ex). Für Anforderungen in explosionsgefährdeten Bereichen müssen Sie die spezifische Schutzart Ihres Gehäuses überprüfen oder den Yokogawa-Katalog für „Ex-zertifizierte“ Hardware konsultieren.