Yokogawa ANB10D-427/CU2N CENTUM VP ESB-Bus-Knoten-Einheit

2026-04-19T23:33:21-07:00

Das Yokogawa ANB10D-427/CU2N fungiert als hochverfügbarer I/O-Erweiterungsknoten innerhalb des CENTUM VP Distributed Control System (DCS). Diese ESB-Bus-Knoteneinheit ermöglicht die Verbindung von lokalen und entfernten FIO-Modulen mit der Feldsteuerstation (FCS) und erleichtert so die Hochgeschwindigkeits-Datenerfassung und Prozesssteuerung. Durch die Nutzung einer dual-redundanten Architektur sowohl für Kommunikation als auch Stromversorgung gewährleistet sie einen unterbrechungsfreien Signalfluss zwischen Feldgeräten und Prozessor. Wir liefern diese Einheit als 100% brandneu und original, um sicherzustellen, dass Ihre Steuerungsinfrastruktur den höchsten werkzertifizierten Standards entspricht.

Teilenummer-Aufschlüsselung: ANB10D-427/CU2N

Yokogawa spezifiziert die funktionalen Fähigkeiten der ANB10D-Serie durch folgende alphanumerische Suffix-Logik:

Code | Kategorie | Technische Spezifikation
ANB10D | Modell | Knoteneinheit für dual-redundanten ESB-Bus
-4 | Stromversorgung | Dual-redundante Stromversorgungsmodule
2 | Spannung | 220 - 240 V AC Stromversorgungseingang
7 | Konfiguration | Standard-Hardwarerevision (aktualisiert von Legacy 5)
/CU2N | Option | Anschlusseinheit für ESB-Bus (Standardtyp)

Technische Spezifikationen

Der ANB10D-427/CU2N integriert robuste elektrische und mechanische Parameter, um hohe I/O-Lasten zu bewältigen:

Bus-Typ: Dual-redundanter ESB-Bus (Extended Serial Backplane)

Stromeingang: 220 V bis 240 V AC, 50/60 Hz

Redundanztyp: Dual-redundante Strommodule und dualer Bus-Kommunikationspfad

I/O-Unterstützung: Unterstützt Yokogawa FIO (Field Input/Output) Module

Anschlusstyp: Enthält /CU2N Anschlusseinheit für ESB-Bus-Schnittstelle

Nettogewicht: 10 kg

Montage: Standard 19-Zoll-Rackmontage (benötigt 5U Höhe)

Technische Vorteile

Der ANB10D-427/CU2N erfüllt die Kernanforderungen moderner Prozessautomatisierungsanlagen:

Vermeidung von Signalverlust durch Bus-Redundanz: Die dual-redundante ESB-Bus-Schnittstelle bietet zwei unabhängige physische Datenwege. Sollte ein ESB-Kabel physisch beschädigt werden, gewährleistet die Einheit durch den sekundären Pfad 100% Prozesssichtbarkeit und verhindert den Verlust kritischer Felddaten.

Kontinuierliche Stromverfügbarkeit: Das -4 Suffix kennzeichnet eine dual-redundante Stromversorgungs-Konfiguration. Dadurch kann die Einheit Strom aus zwei unabhängigen Quellen beziehen. Fällt ein Strommodul aus, übernimmt das funktionierende Modul sofort die volle Last, was einen „Hot-Swap“ oder Online-Austausch ohne Unterbrechung der I/O-Operationen ermöglicht.

Vereinfachte Hardware-Integration: Die /CU2N Anschlusseinheit ermöglicht eine schnelle Reihenschaltung mehrerer I/O-Knoten. Diese standardisierte Schnittstelle reduziert Verdrahtungsfehler und gewährleistet eine stabile, hochgeschwindigkeitsfähige Signalübertragung über das System-Backplane, selbst in Schränken mit hoher Kabeldichte.

Kompatibilität mit Hochspannungsnetzen: Speziell für 220-240V AC-Umgebungen entwickelt, filtert die interne Stromversorgung Schaltgeräusche und bewältigt Spannungstransienten, die typisch für großflächige Fertigungsnetze sind, und schützt empfindliche FIO-Module vor elektrischen Störungen.

FAQs

Enthält die /CU2N-Option einen internen Abschlusswiderstand?

Nein. Die /CU2N ist eine Standard-Anschlusseinheit ohne Abschlusswiderstand. Befindet sich dieser Knoten an der letzten Position Ihrer ESB-Bus-Kette, müssen Sie eine /CU2T Anschlusseinheit verwenden oder einen externen Abschlusswiderstand installieren, um Signalreflexionen zu vermeiden.

Kann ich ein ANB10S durch dieses ANB10D-Modell ersetzen?

Ja. Das ANB10D (duplex) bietet eine höhere Zuverlässigkeit als das ANB10S (einfach). Stellen Sie sicher, dass Ihre Feldsteuerstation (FCS) dual-redundante ESB-Bus-Ports besitzt, um den sekundären Kommunikationskanal dieser Einheit nutzen zu können.

Welche Montagematerialien benötigt die Einheit?

Die Einheit passt in Standard-19-Zoll-Racks. Wir empfehlen die Verwendung der spezifizierten M5-Schrauben und Isolierbuchsen, um Erdungsschleifen zu vermeiden und das 10-kg-Gehäuse gegen industrielle Vibrationen stabil zu halten.

Ist diese Einheit mit 110V AC Stromversorgung kompatibel?

Nein. Der Suffix-Code „2“ steht speziell für einen 220-240V AC Eingang. Für 110V AC-Umgebungen müssen Sie das Modell mit dem Suffix-Code „1“ wählen, um Hardwareschäden zu vermeiden.