1715-TASOF8 Redundantes I/O 8-Kanal Analogausgangsmodul | Allen Bradley

2026-04-27T23:11:21-07:00

Art: Analogausgabemodul
Preis: 66.00

Produktübersicht

Das Allen Bradley 1715-TASOF8 fungiert als hochzuverlässiges 8-Kanal-Analogausgangsmodul, das speziell für die 1715 Redundante I/O-Plattform entwickelt wurde. Dieses Modul liefert kritische Steuersignale (0 bis 24 mA) an Feldgeräte wie Ventilstellungsregler und Aktuatoren in Anwendungen, die einen unterbrechungsfreien Betrieb erfordern. Es unterstützt fehlertolerante Konfigurationen, die es dem System ermöglichen, die Steuerung auch während Hardwareübergängen aufrechtzuerhalten. Wir liefern dieses Gerät als 100% brandneu und original, um sicherzustellen, dass Ihre sicherheitsgerichteten Systeme und kritischen Regelkreise mit OEM-zertrierter Präzision arbeiten.

Technische Spezifikationen

Das 1715-TASOF8 arbeitet mit den folgenden elektrischen und physikalischen Parametern:

Merkmal | Spezifikation
Hersteller | Allen Bradley (Rockwell Automation)
Anzahl der Kanäle | 8 Kanäle
Ausgangsbereich | 0 bis 24 mA pro Kanal
Feldkreisversorgung | 18 bis 32V DC
Systemleistungsverlust | 3,6 W (maximal)
Isolationsspannung | 50V (kontinuierlich) Basisisolierung
Dielektrischer Typentest | 500V AC für 60 Sekunden
Leitungsgröße | 22 bis 16 AWG (0,33 bis 1,5 mm²)
Gewicht | 0,26 kg (0,57 lbs)
Abmessungen (B x H) | 8,4 cm x 13,2 cm

Technische Vorteile

Das 1715-TASOF8 löst komplexe Verfügbarkeits- und Signalstörungsprobleme in der Schwerindustrie:

Hochverfügbarkeitsarchitektur: Dieses Modul integriert sich in den 1715 redundanten Bus und ermöglicht "Hot Swap"-Austausche, ohne das Feldsignal zu unterbrechen. Dies eliminiert Ausfallzeiten in kontinuierlichen Prozessindustrien wie Öl und Gas oder chemischer Raffination.

Erweiterter Ausgangsbereich: Die 0 bis 24 mA-Fähigkeit bietet zusätzlichen Spielraum über den Standardbereich von 4-20 mA hinaus. Dadurch kann der Controller Signale in Überbereichsbedingungen für Diagnosezwecke oder spezielle Ventilkalibrierungen treiben.

Optimiertes Wärmemanagement: Niedriger Leistungsverlust (nur 0,64 W pro Feldkreis) verhindert Wärmeaufbau in hochdichten Schaltschränken. Dieses Design erhält die Lebensdauer des Moduls und verhindert thermisch bedingte Signalabweichungen in Umgebungen mit hohen Umgebungstemperaturen.

Verbesserte EMI-Abschirmung: Das Modul erfordert geschirmte Signalanschlüsse (Verdrahtungskategorie 2), die empfindliche analoge Steuersignale effektiv von elektromagnetischen Störungen durch nahegelegene Frequenzumrichter und Hochspannungsmotoren isolieren.

FAQs

Unterstützt dieses Modul redundante Konfigurationen?

Ja. Das 1715-TASOF8 ist speziell für das 1715 redundante I/O-System gebaut. Wenn es paarweise auf einer redundanten Adapterbasis installiert wird, stellt es sicher, dass Ihr Analogausgangssignal bei Ausfall eines Moduls ununterbrochen weiterläuft.

Welche Art von Kabel sollte ich für die Installation verwenden?

Verwenden Sie stets geschirmtes Kupferkabel, das für mindestens 85 °C (185°F) ausgelegt ist. Für optimale Signalqualität und Einhaltung der Verdrahtungskategorie des Moduls nutzen Sie 22 bis 16 AWG massives oder litzenförmiges geschirmtes Kabel.

Gibt es eine Isolation zwischen den einzelnen Ausgangskanälen?

Das 1715-TASOF8 bietet eine 50V Dauerisolierung zwischen den I/O-Ports und dem Backplane. Zwischen den einzelnen I/O-Ports desselben Moduls besteht jedoch keine Isolation; daher müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Feldgeräte eine kompatible gemeinsame Referenz teilen.

Wie bestätige ich den "Brand New"-Status dieses Geräts?

Wir liefern jedes 1715-TASOF8 in der originalen Werksverpackung. Jedes Gerät verfügt über die authentische Allen Bradley Seriennummer und unversehrte Werksversiegelungen, die garantieren, dass die Hardware nie zuvor installiert oder generalüberholt wurde.