1769-ASCII | Allen Bradley CompactLogix Spezial-Kommunikationsmodul

2026-04-20T19:16:54-07:00

Art: Kommunikationsmodul
Preis: 66.00

Produktübersicht

Das Allen Bradley 1769-ASCII dient als spezialisierte Kommunikationsschnittstelle für die CompactLogix-Plattform. Dieses Modul ermöglicht es SPS-Systemen, direkt mit ASCII-basierten seriellen Geräten wie Barcodescannern, Waagen, Druckern und Bildverarbeitungssensoren zu kommunizieren. Es verwaltet komplexe Zeichenketten und Handshake-Protokolle eigenständig und entlastet so die Haupt-CPU des Controllers. Wir liefern dieses Gerät als 100% brandneu und original, um eine nahtlose serielle Integration für Ihre automatisierten Datenerfassungsaufgaben zu gewährleisten.

Technische Spezifikationen

Der 1769-ASCII bietet flexible serielle Konnektivität durch folgende Hardware-Parameter:

Merkmal | Spezifikation
Hersteller | Allen Bradley
Produktlinie | CompactLogix
Modultyp | ASCII-Kommunikationsschnittstelle
Serielle Kanäle | 2 Vollduplex (RS-232, RS-422); 2 Halbduplex (RS-485)
Leistungsaufnahme | 425mA bei 5V DC
Isolationsspannung | 30V Dauerbetrieb
Eingangs-/Konfigurationswörter | 108 Eingabewörter / 31 Konfigurationswörter
Hardware-Handshaking | RTS/CTS unterstützt
Betriebstemperatur | 0 bis 62 °C (32 bis 140 °F)
Leistungsabgabe | 2,13 Watt (maximal)
Entfernungsklasse | 4 (Entfernung zur Stromversorgung)

Technische Vorteile

Der 1769-ASCII löst spezifische technische Herausforderungen in der industriellen seriellen Kommunikation:

Protokollunabhängigkeit: Das Modul verarbeitet rohe ASCII-Datenströme, sodass Ingenieure eigene Parsing-Logik für nicht standardisierte serielle Geräte schreiben können. Dadurch entfällt die Notwendigkeit externer Drittanbieter-Protokollkonverter.

Robustes Handshaking: Integriertes RTS/CTS-Hardware-Handshaking steuert den Datenfluss zwischen SPS und Peripheriegerät. Dies verhindert Pufferüberläufe und Datenverluste bei Hochgeschwindigkeitsübertragungen oder bei Kommunikation mit langsam reagierenden Geräten.

Multi-Standard-Unterstützung: Ein einzelnes Modul unterstützt die elektrischen Schnittstellen RS-232, RS-422 und RS-485. Diese Flexibilität ermöglicht es, mit einem Ersatzteil mehrere Feldanwendungen abzudecken – von Kurzstrecken-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen bis hin zu Langstrecken-Multi-Drop-Netzwerken.

Diagnose-Transparenz: Das Modul meldet Echtzeit-Statusflags wie TX/RX FIFO-Überläufe und Paritätsfehler. Diese Diagnosen ermöglichen es Wartungsteams, Verkabelungsprobleme oder Baudratenabweichungen sofort zu erkennen, ohne aufwendige serielle Analysatoren zu benötigen.

FAQs

Wie viele 1769-ASCII-Module kann ich in einem CompactLogix-Rack installieren?

Die Entfernungsklasse zur Stromversorgung für dieses Modul beträgt 4. Sie müssen den 1769-ASCII innerhalb von vier Slots zur 1769-Stromversorgung installieren, um eine ausreichende Stromversorgung über die Backplane sicherzustellen. Berechnen Sie stets den Gesamtstromverbrauch der Backplane, um Systeminstabilitäten zu vermeiden.

Welches Kabel sollte ich für RS-485-Konfigurationen verwenden?

Wir empfehlen das geschirmte verdrillte Paarkabel Belden 8761. Eine ordnungsgemäße Abschirmung schützt die 3…25V DC seriellen Signale vor elektromagnetischen Störungen (EMI), die in industriellen Umgebungen in der Nähe von leistungsstarken Motorantrieben häufig auftreten.

Unterstützt dieses Modul Modbus RTU?

Der 1769-ASCII ist für die generische ASCII-Zeichenkettenverarbeitung ausgelegt. Zwar können Sie technisch gesehen eine Steuerungslogik schreiben, die Modbus RTU-Frames verarbeitet, jedoch bieten der 1769-SM2 oder ein dediziertes ProSoft-Modul in der Regel eine effizientere Lösung für Modbus-spezifische Protokolle.

Wie verarbeitet das Modul große Datenpakete?

Das Modul nutzt 108 Eingabewörter, um eingehende Zeichenketten zwischenzuspeichern. Es weist jeder Datenübertragung eine eindeutige Transaktions-ID (0–255) zu, sodass der Controller jede vom seriellen Gerät empfangene Nachricht synchronisieren und verifizieren kann.