1797-OB4D FLEX Ex 4-Kanal Digitalausgangsmodul | Allen Bradley

2026-04-20T19:23:13-07:00

Art: Digitalausgabemodul
Preis: 66.00

Produktübersicht

Das Allen Bradley 1797-OB4D fungiert als leistungsstarkes, eigensicheres Digitalausgangsmodul, das speziell für die FLEX Ex I/O Plattform entwickelt wurde. Dieses Modul steuert Feldgeräte in explosionsgefährdeten Bereichen, indem es vier nicht isolierte sourcing Ausgänge bereitstellt. Es integriert fortschrittliche Hardware-Diagnostik und elektronischen Schutz, um die Systemintegrität in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten. Wir liefern dieses Gerät als 100% brandneu und original, damit Ihre Installation im Ex-Bereich alle gesetzlichen Sicherheitsstandards und betrieblichen Anforderungen erfüllt.

Technische Spezifikationen

Der 1797-OB4D bietet präzise Steuerung und Überwachung durch folgende technische Parameter:

Merkmal | Spezifikation
Hersteller | Allen Bradley
Produktlinie | FLEX Ex I/O (1797)
Anzahl der Ausgänge | 4 nicht isolierte Sourcing-Ausgänge
Lastbereich | 30 bis 5000 Ohm
Stromversorgung | 9,5 V DC
Elektronischer Schutz | Leiterunterbrechung, Überlast und Kurzschluss
Leistungsaufnahme feldseitig | 7,5 Watt
Leistungsabgabe | 5,0 Watt
Wärmeabgabe | 17,07 BTU/h
Leiterquerschnitt | Bis zu 4 $mm^2$
Gewicht | 1,00 lbs (0,45 kg)

Technische Vorteile

Der 1797-OB4D bewältigt die speziellen Herausforderungen der Automatisierung in explosionsgefährdeten Bereichen durch gezieltes elektronisches Design:

Eigensichere Architektur: Dieses Modul macht teure explosionsgeschützte Gehäuse oder externe Sicherheitsschranken überflüssig. Es begrenzt die Energie, die an das Feld abgegeben wird, und verhindert so die Zündung entzündlicher Atmosphären in Zone 1 oder Zone 2 Umgebungen.

Umfassende Diagnoseabdeckung: Die Hardware überwacht aktiv den Zustand der Ausgangsschleife. Sie erkennt sofort „Leiterunterbrechung“ (Unterbrechung) und „Kurzschluss“-Zustände und meldet diese Fehler an die Steuerung, um Prozessabweichungen zu verhindern und die Fehlersuche zu verkürzen.

Erweiterte Lastflexibilität: Ein großer Lastbereich von 30 bis 5000 Ohm ermöglicht es dem Modul, eine breite Palette eigensicherer Magnetventile, Anzeigen und Aktoren ohne Anpassung der Impedanz zu betreiben.

Integrierter elektronischer Schutz: Das Modul verfügt über einen schnell reagierenden elektronischen Schutz, der einzelne Kanäle bei Überlast abschaltet. Diese lokale Reaktion verhindert, dass ein einzelner Fehler im Feld die Stromversorgung oder das Backplane des gesamten I/O-Racks beeinträchtigt.

FAQs

Kann ich den 1797-OB4D mit Standard-1794 FLEX I/O-Steckplätzen verwenden?

Nein. Der 1797-OB4D benötigt eine 1797-Serie Steckplatzbasis. Das 1797 FLEX Ex System verwendet ein spezielles Backplane- und Stromverteilungskonzept, um die Eigensicherheitsbewertungen einzuhalten, wodurch es mit Standard-1794-Hardware nicht kompatibel ist.

Welche Art von Feldverkabelung empfehlen Sie für dieses Modul?

Die Modulanschlüsse akzeptieren Leiterquerschnitte bis zu 4 $mm^2$. Wir empfehlen die Verwendung von blau ummantelten Kabeln, um eigensichere Stromkreise in Ihren Schaltschrank- und Feldleitungen klar zu kennzeichnen und internationale Sicherheitsstandards einzuhalten.

Wie hilft die „Leiterunterbrechungs“-Erkennung meinem Betrieb?

Die Leiterunterbrechungs-Erkennung informiert das Steuerungssystem, wenn ein Draht unterbrochen wird oder eine Magnetventilspule offen ist. Dadurch kann die SPS sofort eine Sicherheitsverriegelung oder Wartungsalarm auslösen, anstatt auf einen Prozessausfall zu warten, der das Hardwareproblem offenbart.

Welche Stromquelle benötigt der 1797-OB4D?

Das Modul bezieht seine Energie über das FLEX Ex Backplane von der eigensicheren Stromversorgung der Serie 1797-PS. Sie müssen den Gesamtleistungsbedarf (7,5 W feldseitig für dieses Modul) berechnen, um sicherzustellen, dass Ihr Stromversorgungsmodul ausreichend Kapazität für das gesamte Rack hat.