Allen Bradley 1794-CJC2 FLEX I/O Kaltstellenkompensations-Kit

2026-04-20T19:20:24-07:00

Art: Kompensationsset
Preis: 66.00

Produktübersicht

Das Allen Bradley 1794-CJC2 liefert die entscheidende thermische Referenz, die für genaue Thermoelementmessungen innerhalb der FLEX I/O-Plattform erforderlich ist. Dieses Kit besteht aus zwei hochpräzisen Kaltstellenkompensations-(CJC)-Thermistoren, die direkt in die Anschlussbasis eines Thermoeingangsmoduls eingesteckt werden. Es beseitigt Messfehler, die durch die Verbindung unterschiedlicher Metalle am Anschlussblock entstehen, und stellt sicher, dass die SPS eine korrekte Temperaturmessung erhält. Wir liefern dieses Kit als 100 % neu und original, damit Ihre Prozessregelkreise die werkseitig kalibrierte Genauigkeit beibehalten.

Technische Spezifikationen

Das 1794-CJC2-Kit verwendet spezialisierte Thermistor-Technologie zur Stabilisierung der Temperaturdaten:

Merkmal | Spezifikation
Hersteller | Allen Bradley
Produktlinie | FLEX I/O (1794)
Kompatible Familien | 1794 FLEX, FLEX EX, FLEX XT
Modulkompatibilität | 1794-IRT8, 1794-IT8, 1794-IT8I
Sensortyp | Präzisions-Thermistor
Kit-Menge | 2 Sensoren pro Kit
Betriebstemperaturbereich | -20°C bis +70°C (-4°F bis 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Schutzart | IP20
Montage | Integrierte Anschlussbasis

Technische Vorteile

Das 1794-CJC2-Kit optimiert die thermische Überwachung in komplexen verteilten I/O-Umgebungen:

Hardwarebasierte Fehlerkorrektur: Diese Sensoren messen die exakte Temperatur der Anschlussklemmen, an denen die Thermoelementdrähte angeschlossen sind. Diese Daten ermöglichen es dem Eingangsmodul, die Umgebungs-Thermospannung mathematisch zu subtrahieren, sodass nur die tatsächliche Prozesstemperatur übrig bleibt.

Robuste Umgebungsbeständigkeit: Die Sensoren arbeiten zuverlässig über einen erweiterten Temperaturbereich von -20°C bis +70°C. Dadurch ist das Kit für entfernte I/O-Schränke in der Nähe von Öfen oder in unbeheizten Außengehäusen geeignet.

Nahtlose Anschlussintegration: Das Design ermöglicht eine schnelle Installation in die 1794-TBN- oder 1794-TB3-Anschlussbasen. Die Sensoren sitzen fest in den vorgesehenen Schlitzen und verhindern ein versehentliches Verrutschen bei stark vibrierendem Maschinenbetrieb.

Unterstützung für extreme Umgebungen: Die Kompatibilität mit FLEX XT (erweiterter Temperaturbereich) und FLEX EX (gefährliche Umgebungen) Modulen stellt sicher, dass kritische Temperatur-Sicherheitsverriegelungen in den anspruchsvollsten Industriebereichen korrekt funktionieren.

FAQs

Wie viele 1794-CJC2-Kits benötige ich für ein einzelnes 8-Kanal-Modul?

Jedes 1794-CJC2-Kit enthält zwei Sensoren. Sie benötigen genau ein Kit (zwei Sensoren) pro Thermoelementmodul. Üblicherweise wird ein Sensor auf jeder Seite der Anschlussbasis installiert, um eine ausgewogene thermische Referenz für alle Eingangskanäle zu gewährleisten.

Benötigt dieses Kit eine separate Verkabelung zur SPS?

Nein. Die 1794-CJC2-Sensoren werden direkt in die dafür vorgesehenen Anschlüsse der 1794-Anschlussbasis gesteckt. Das I/O-Modul erkennt den Thermistorwiderstand automatisch über die Backplane-Verbindung, sodass keine zusätzliche Feldverkabelung oder externe Stromversorgung erforderlich ist.

Kann ich das 1794-CJC2 mit I/O-Modulen anderer Hersteller verwenden?

Nein. Dieses Kit verfügt über eine spezifische Bauform und Widerstandskurve, die ausschließlich für Allen Bradley FLEX I/O Thermoelementmodule entwickelt wurde. Die Verwendung von Sensoren anderer Hersteller führt zu erheblichen Temperaturabweichungen oder Moduldiagnosefehlern.

Was passiert, wenn ein CJC-Sensor ausfällt oder fehlt?

Das Thermoelementmodul erkennt den offenen Stromkreis und meldet einen „CJC Open“-Fehler im Steuergerät. Ohne diese Sensoren kann das Modul die notwendige Kaltstellenkompensation nicht durchführen, und Ihre Temperaturmesswerte weichen erheblich ab, wenn sich die Umgebungstemperatur im Schaltschrank ändert.