1756-IV16 | Allen-Bradley ControlLogix Digitales DC-Sinking-Eingangsmodul

2026-04-20T22:51:07-07:00

Art: Digital-Eingangsmodul
Preis: 66.00

Produktübersicht

Das Allen-Bradley 1756-IV16 fungiert als hochdichte digitale Eingabeschnittstelle für die ControlLogix-Plattform. Dieses Modul bietet 16 sinking Eingabepunkte, die es dem Steuergerät ermöglichen, diskrete Signale von Feldgeräten wie Endschaltern, Näherungssensoren und Tastern zu erfassen. Es arbeitet im flexiblen Spannungsbereich von 10–30 V DC und ist somit mit einer Vielzahl industrieller Stromversorgungsstandards kompatibel. Wir liefern dieses Modul in 100% fabrikneuem Zustand, um eine optimale Signalerfassung und langfristige Stabilität im Gehäuse für Ihre Automatisierungsarchitektur zu gewährleisten.

Technische Spezifikationen

Der 1756-IV16 verwendet die folgenden Parameter, um eine präzise diskrete Datenerfassung sicherzustellen:

Parameter | Spezifikation
Anzahl der Eingänge | 16 sinking Eingänge
Nenn-Eingangsspannung | 12/24 V DC
Betriebsspannungsbereich | 10–30 V DC
Eingangsverzögerungszeit | 2 ms + Hardware-Filterzeit
Maximale Verlustleistung | 5,41 Watt bei 60 °C
Backplane-Strom (5 V) | 110 mA
Backplane-Strom (24 V) | 2 mA
Maximaler Ruhestrom | 1,5 mA
Gewicht | 0,19 lbs (0,09 kg)

Technische Vorteile

Der 1756-IV16 optimiert die Hochgeschwindigkeits-Datenerfassung, indem er spezifische elektrische und mechanische Herausforderungen adressiert:

Sinking-Konfigurationslogik: Das sinking Design ermöglicht es dem Modul, Strom von sourcing Feldgeräten (PNP) zu empfangen. Diese Standardkonfiguration vereinfacht die Verdrahtung in komplexen Schaltschränken und entspricht den meisten modernen industriellen Sensorsignalen.

Anpassbare Signalfilterung: Benutzer können die Eingangsfilterzeiten anpassen, um elektrische Störungen und „Kontaktprellen“ bei mechanischen Schaltern zu eliminieren. Diese softwaredefinierte Filterung stellt sicher, dass die CPU saubere, entprellte Signale auch in hoch-EMV-belasteten Umgebungen erhält.

Thermisches Management: Das Modul gibt bei Spitzenbetrieb nur 5,41 Watt ab. Diese geringe Wärmeentwicklung verhindert eine Überhitzung im ControlLogix-Gehäuse und schützt benachbarte Prozessoren und Kommunikationsmodule vor hitzebedingtem Ausfall.

Schnelle Diagnose-Reaktion: Die 2 ms Hardware-Verzögerung sorgt dafür, dass der Steuerung nahezu sofort auf Feldänderungen reagiert. Diese Geschwindigkeit ist entscheidend für Sicherheitsverriegelungen und Hochgeschwindigkeitszählanwendungen, bei denen Millisekunden-Genauigkeit die Produktionsqualität beeinflusst.

FAQs

Benötigt der 1756-IV16 einen separaten abnehmbaren Anschlussblock (RTB)?

Ja. Sie müssen einen 1756-TBNH oder 1756-TBSH Anschlussblock separat erwerben, um die Feldverdrahtung mit dem Modul zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass der RTB vollständig eingerastet ist, um eine sichere elektrische Verbindung zu gewährleisten.

Was ist der Unterschied zwischen diesem sinking Modul und einem sourcing Modul?

Der 1756-IV16 ist ein „Sinking“-Modul, das einen Pfad zur Masse (COM) für den Strom vom Feldgerät bereitstellt. Wenn Ihre Sensoren „Sinking“ (NPN) sind, benötigen Sie in der Regel stattdessen ein „Sourcing“-Modul.

Ist dies ein fabrikneues Originalteil von Allen-Bradley?

Ja. Wir liefern ausschließlich 100% fabrikneue Einheiten im originalen Werkszustand. Neue Module garantieren, dass interne Optokoppler und Schaltungen ihre volle Lebensdauer ohne vorherige elektrische Belastung besitzen.

Kann ich dieses Modul im laufenden Betrieb austauschen?

Die ControlLogix-Plattform unterstützt das Entfernen und Einsetzen unter Spannung (RIUP). Obwohl Sie das Modul ohne Abschalten des Systems austauschen können, befolgen Sie stets die standortspezifischen Sicherheitsvorschriften, um unbeabsichtigte Maschinenbewegungen während des Austauschs zu vermeiden.