AAB841-S50 | وحدة إدخال/إخراج تماثلية هجينة من نوع Yokogawa Style S2 CENTUM VP ProSafe-RS

2026-04-20T00:59:48-07:00

Vendor: Yokogawa
Type: وحدة الإدخال/الإخراج التناظرية
Price: 66.00

نظرة عامة على المنتج

تعمل وحدة Yokogawa AAB841-S50 (النمط S2) كوحدة هجينة متعددة الاستخدامات وعالية الكثافة لهندسات CENTUM VP وProSafe-RS FIO. تلغي هذه الوحدة الحاجة إلى بطاقات إدخال وإخراج منفصلة من خلال توفير 8 قنوات قابلة للتهيئة برمجياً. كل قناة تعمل كإدخال تماثلي أو إخراج تماثلي، مما يحسن استخدام مساحة الخزانة في أنظمة السكيد المحلية وبيئات التحكم في العمليات المتكاملة. نوفر هذه الوحدة كـمعدات أصلية وجديدة 100% لضمان أقصى توافر للنظام.

تفصيل رقم القطعة
AAB841-S50 إلى التكوين المحدد لنظام FIO:

AAB841: وحدة إدخال/إخراج تماثلية هجينة (قدرات الإدخال والإخراج).

-S: النوع القياسي لبيئات الإشارة القياسية.

5: يدعم وظيفة AI/AO القابلة للاختيار برمجياً عبر 8 قنوات.

0: رمز المواصفات الوظيفية الأساسية.

النمط S2: أحدث مراجعة للأجهزة لأداء حراري وكهربائي محسّن.

المواصفات الفنية

تقدم هذه الوحدة معالجة إشارات عالية السرعة بالمعايير الفنية التالية:

المعامل | المواصفة
سعة الإدخال/الإخراج | 8 قنوات (قابلة للتهيئة كإدخال تماثلي أو إخراج تماثلي)
نطاق الإشارة | 1–5 فولت تيار مستمر
الدقة | ±0.1% من المدى الكامل لكل من الإدخال والإخراج التماثلي
دورة تحديث البيانات | 10 مللي ثانية لكل وحدة
مقاومة الإدخال | ≥ 1 ميغا أوم
مقاومة حمل الإخراج | ≥ 2 كيلو أوم
نطاق درجة الحرارة | -20°C إلى +70°C
استهلاك الطاقة | 450 مللي أمبير نموذجي (عند 5 فولت تيار مستمر على الناقل الداخلي)
الأبعاد | 32.8 مم (W) × 130 مم (D) × 107.5 مم (H)

مزايا هندسية

تخصيص القنوات الديناميكي: تسمح القنوات AI/AO القابلة للاختيار برمجياً للمهندسين بضبط عدد الإدخال/الإخراج دون تغيير الأجهزة. تحل هذه المرونة مشكلة التغييرات الأخيرة في التصميم على أرض المصنع، مما يقلل من مخزون قطع الغيار.

مقاومة بيئية عالية: يسمح نطاق درجة الحرارة الواسع (-20°C إلى +70°C) بالتركيب في حاويات ميدانية غير مكيفة. تجعل هذه المقاومة وحدة AAB841-S50 مثالية لأنظمة السكيد في حقول النفط والغاز حيث تتقلب الظروف المحيطة بشكل كبير.

أداء حلقة عالي السرعة: تضمن دورة تحديث البيانات التي تبلغ 10 مللي ثانية ردود فعل شبه فورية للحلقات التحكمية الحرجة. تعزز هذه السرعة دقة أنظمة ProSafe-RS للسلامة وأجهزة التحكم التنظيمي CENTUM VP.

استخدام مساحة محسّن: العرض المدمج 32.8 مم يضم 8 قنوات هجينة في فتحة واحدة. تقلل هذه الكثافة العالية من البصمة الفيزيائية لرف الإدخال/الإخراج، مما يخفض التكلفة الإجمالية لخزائن غرفة التحكم.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني مزج قنوات الإدخال والإخراج التماثلي على نفس وحدة AAB841-S50؟

نعم. يمكنك تهيئة كل من القنوات الثمانية بشكل مستقل عبر برنامج النظام. يسمح هذا بأي تركيبة من المدخلات والمخرجات ضمن وحدة واحدة.

هل تدعم هذه الوحدة إشارات التيار 4–20 مللي أمبير؟

تعمل AAB841-S50 على نطاق إشارة 1–5 فولت تيار مستمر. للتوصيل مع أجهزة الحقل التي تستخدم 4–20 مللي أمبير، يجب استخدام مقاوم شنت دقيق بقيمة 250 أوم على لوحة التوصيل لتحويل إشارة التيار إلى الجهد المطلوب.

ما أهمية تسمية "النمط S2"؟

يمثل النمط S2 مراجعة محدثة للأجهزة. يحافظ على التوافق الكامل مع الأنماط السابقة لكنه يقدم تحسينات في تبديد حرارة المكونات الداخلية وموثوقية أعلى ضمن نطاق درجة الحرارة الموسع.

هل توفر الوحدة عزل جلفاني لكل قناة؟

لا. تستخدم هذه الوحدة تصميم أرضي مشترك (غير معزول بين القنوات). تعمل بشكل أفضل في التطبيقات التي تشترك فيها أجهزة الحقل في مرجع مشترك أو حيث توجد حواجز عزل خارجية بالفعل.