يوكوغاوا AAB841-S00 وحدة الإدخال/الإخراج التناظرية CENTUM VP

2026-04-20T00:53:25-07:00

Vendor: Yokogawa
Type: وحدة الإدخال/الإخراج التناظرية
Price: 66.00

نظرة عامة على المنتج

يعمل Yokogawa AAB841-S00 كوحدة إدخال/إخراج تناظرية عالية الكثافة مصممة خصيصًا لنظام التحكم الموزع CENTUM VP. تقوم هذه الوحدة بتوفير مساحة في الرف من خلال دمج 8 قنوات إدخال و8 قنوات إخراج في وحدة واحدة. تعالج مدخلات جهد مستمر من 1 إلى 5 فولت بينما توفر في الوقت نفسه مخرجات تيار مستمر من 4 إلى 20 مللي أمبير للتحكم في أجهزة الحقل. نحن نوفر هذه الوحدة جديدة 100% وأصلية من المخزون المصنع لضمان أقصى درجات سلامة النظام.

تفصيل رقم القطعة

يتبع رمز الموديل AAB841-S00 التعريف المعياري لشركة Yokogawa:

AAB841: وحدة إدخال/إخراج تناظرية (8 قنوات إدخال / 8 قنوات إخراج)

-S: تكوين النوع القياسي

0: دائمًا 0 (ثابت)

0: متطلبات الوظائف الأساسية للبرمجيات

المواصفات الفنية

تقدم هذه الوحدة معالجة إشارات عالية الدقة مع المعايير الفنية التالية:

المعامل | المواصفة
القنوات | 8 إدخال / 8 إخراج
نطاق إشارة الإدخال | 1 إلى 5 فولت تيار مستمر
نطاق إشارة الإخراج | 4 إلى 20 مللي أمبير تيار مستمر
دقة الإدخال | ±4 مللي فولت
دقة الإخراج | ±48 ميكرو أمبير
استجابة خطوة الإدخال | 100 مللي ثانية
استجابة خطوة الإخراج | 40 مللي ثانية
استهلاك الطاقة | 310 مللي أمبير (5 فولت تيار مستمر) / 250 مللي أمبير (24 فولت تيار مستمر)
العزل | تصميم غير معزول
طريقة الاتصال | أطراف تثبيت بالضغط أو كابلات KS
الوزن | 0.3 كجم

مزايا هندسية

تصميم هجين موفر للمساحة: من خلال دمج وظائف الإدخال والإخراج في وحدة واحدة تزن 0.3 كجم، يقلل AAB841-S00 من عدد الفتحات المطلوبة في وحدة العقدة. هذا التخفيض في الحجم مهم جدًا في المنصات البحرية أو غرف التحكم الحاوية حيث تكون مساحة الخزانات محدودة.

حماية الإدخال ذات المقاومة العالية: في حالة التشغيل، يحافظ جهد الإدخال على مقاومة ≥1 ميغا أوم. تمنع هذه المقاومة العالية تحميل الإشارة، مما يضمن أن الوحدة تلتقط المتغير الحقيقي للعملية دون تشويه إشارة المصدر.

تنفيذ سريع لحلقات التحكم: مع استجابة خطوة إخراج تبلغ 40 مللي ثانية واستجابة خطوة إدخال تبلغ 100 مللي ثانية، تدعم هذه الوحدة حلقات تحكم سريعة الاستجابة. تضمن استجابة سريعة لنظام التحكم الموزع عند حدوث اضطرابات في العملية، مما يحافظ على الاستقرار في بيئات الضغط العالي أو التدفق العالي.

مرونة في توصيل الأسلاك الميدانية: تدعم الوحدة كلًا من أطراف التثبيت بالضغط وواجهات كابلات KS. تتيح هذه المرونة للمهندسين اختيار التوصيل المباشر نقطة إلى نقطة لصيانة مبسطة أو استخدام كابلات KS الجاهزة لإنهاء سريع وخالي من الأخطاء أثناء نشر أنظمة واسعة النطاق.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن لوحدة AAB841-S00 التعامل مع مدخلات التيار المستمر؟

تقبل الوحدة بشكل أصلي جهد تيار مستمر من 1 إلى 5 فولت. لمعالجة مدخل تيار من 4 إلى 20 مللي أمبير، يجب تركيب مقاوم شنت دقيق (عادة 250 أوم) عبر أطراف الإدخال لتحويل التيار إلى نطاق الجهد المطلوب.

ما هي الاعتبارات الحرارية أثناء التركيب؟

تظهر الوحدة انحرافًا حراريًا لا يتجاوز +0.1% لكل 10 درجات مئوية. وعلى الرغم من استقرارها العالي، يجب الحفاظ على تهوية متسقة للخزانة للبقاء ضمن نطاق التشغيل القياسي، خاصة عند تركيب وحدات إدخال/إخراج عالية الكثافة متعددة بالقرب من بعضها.

هل توفر هذه الوحدة عزلًا بين القنوات؟

لا، تستخدم AAB841-S00 تصميمًا غير معزول. للتطبيقات التي تتطلب عزلًا بسبب جهد نمط مشترك عالي أو ضوضاء كهربائية كبيرة بين أجهزة الحقل، يجب استخدام عوازل إشارة خارجية لحماية لوحة النظام الموزع.

هل هذه الوحدة متوافقة مع أنظمة CENTUM CS 3000 القديمة؟

تدعم AAB841-S00 بشكل أساسي بيئات CENTUM VP. تحقق دائمًا من طراز محطة التحكم الميداني (FCS) وإصدار البرنامج الثابت لضمان التوافق الكامل مع برامج التشغيل قبل تبديل الوحدات أثناء التشغيل أو إضافة وحدات جديدة.