1734-OB2EP | ألين-برادلي بوينت I/O وحدة إخراج رقمية DC محمية ذات مصدر

2026-04-20T23:10:13-07:00

Type: وحدة الإخراج الرقمية
Price: 66.00

نظرة عامة على المنتج

يعمل Allen-Bradley 1734-OB2EP كواجهة إخراج رقمي عالية الأداء ضمن عائلة POINT I/O. يوفر هذا الموديل قناتين للإخراج بمصدر طاقة 24 فولت تيار مستمر، مما يسمح لوحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) بتشغيل المحركات الميدانية، والصمامات الكهرومغناطيسية، ومشغلات المحركات. على عكس الموديلات القياسية، يشير التصنيف "EP" إلى الحماية الإلكترونية المتقدمة، التي تحمي الأجهزة من الدوائر القصيرة وحالات التيار الزائد. نحن نوفر هذه الوحدة بحالة جديدة 100% ، مما يضمن أقصى مقاومة كهربائية وتكامل فوري في بنية الإدخال/الإخراج الموزعة الخاصة بك.

المواصفات الفنية

نوع الموديل: وحدة إخراج رقمي بمصدر تيار مستمر

قنوات الإخراج: نقطتان

جهد الإخراج الاسمي: 24 فولت تيار مستمر

أقصى تيار إخراج: 4 أمبير لكل وحدة

تيار POINTBus: 75 مللي أمبير

الحماية الإلكترونية: حماية مدمجة من الدوائر القصيرة والتحميل الزائد

استهلاك الطاقة: 3.4 واط

التبديد الحراري: 11.6 وحدة حرارية بريطانية/ساعة

وزن الوحدة: 0.13 رطل (0.06 كجم)

مزايا هندسية

يحل 1734-OB2EP تحديات تشغيلية حرجة من خلال دمج حجم صغير مع إدارة طاقة ذكية:

حماية دارات فائقة: يراقب نظام الحماية الإلكترونية ظروف الحمل في الوقت الحقيقي. يكتشف الدوائر القصيرة أو السحب الزائد للتيار ويغلق القناة المتأثرة فوراً، مما يمنع تلف الوحدة بشكل دائم ويقلل من خطر الحرائق الكهربائية على جانب التحكم.

كثافة تيار عالية: رغم صغر حجمه، يدير الموديل حتى 4 أمبير من التيار الكلي. تتيح هذه السعة العالية للمهندسين تشغيل أحمال أكبر مباشرة دون الحاجة إلى مرحلات وسيطة، مما يوفر مساحة كبيرة في الخزانة ويقلل من تكاليف الأجهزة.

إدارة حرارية فعالة: يحد الموديل من التبديد الحراري إلى 11.6 وحدة حرارية بريطانية/ساعة. يمنع هذا الانبعاث الحراري المنخفض تراكم الحرارة في رفوف الإدخال/الإخراج الكثيفة، مما يطيل عمر الوحدات التناظرية أو الاتصالية المجاورة.

إمكانية التبديل الساخن: يدعم 1734-OB2EP الإزالة والإدخال أثناء التشغيل (RIUP). يمكن لفرق الصيانة استبدال الوحدة دون إيقاف تشغيل رف POINT I/O بالكامل، مما يقلل بشكل كبير من متوسط وقت الإصلاح (MTTR) خلال فترات الإنتاج الحرجة.

الأسئلة الشائعة

ما الذي يميز 1734-OB2EP عن 1734-OB2 القياسي؟

يتضمن 1734-OB2EP "الحماية الإلكترونية" (EP). بينما يعتمد OB2 القياسي على الفيوزات الخارجية، يحتوي OB2EP على دوائر داخلية تتعامل تلقائياً مع الدوائر القصيرة والتحميل الزائد، مما يوفر طبقة أمان أقوى للنظام.

هل يتطلب هذا الموديل قاعدة طرفية محددة؟

نعم. يتم تركيب 1734-OB2EP على قاعدة طرفية 1734، مثل 1734-TB أو 1734-TBS. توفر القاعدة الطرفية وصلات الأسلاك الميدانية وواجهة اللوحة الخلفية.

هل هذا منتج أصلي جديد؟

نعم. نضمن أن هذا 1734-OB2EP جديد 100% وأصلي. يضمن استخدام مكونات جديدة أن دوائر الحماية الإلكترونية لم تتعرض لأي أعطال ميدانية سابقة.

كيف أعيد ضبط الحماية الإلكترونية إذا حدث عطل؟

بعد إزالة الدائرة القصيرة الخارجية أو التحميل الزائد، عادةً ما يتطلب الموديل دورة طاقة أو إعادة ضبط برمجية عبر وحدة التحكم لاستئناف التشغيل الطبيعي، حسب تكوين Logix الخاص بك.