مجموعة تعويض تقاطع بارد Allen Bradley 1794-CJC2 FLEX I/O

2026-04-20T19:20:24-07:00

Type: عدة التعويض
Price: 66.00

نظرة عامة على المنتج

يقدم Allen Bradley 1794-CJC2 المرجع الحراري الحاسم اللازم لقياسات الثرموقبل الدقيقة ضمن منصة FLEX I/O. تتكون هذه المجموعة من ثرميستورين عاليي الدقة لتعويض الوصلة الباردة (CJC) يتم توصيلهما مباشرة بقاعدة التوصيل لوحدة إدخال الثرموقبل. تقضي هذه المجموعة على أخطاء القياس الناتجة عن وصلة المعادن المختلفة عند كتلة التوصيل، مما يضمن أن وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) تستقبل قراءة درجة حرارة صحيحة. نحن نوفر هذه المجموعة جديدة وأصلية 100%، مما يضمن أن حلقات التحكم في العمليات تحافظ على دقة معايرة المصنع.

المواصفات الفنية

تستخدم مجموعة 1794-CJC2 تقنية الثرميستور المتخصصة لتثبيت بيانات درجة الحرارة:

الميزة | المواصفة
الشركة المصنعة | Allen Bradley
خط الإنتاج | FLEX I/O (1794)
العائلات المتوافقة | 1794 FLEX، FLEX EX، FLEX XT
توافق الوحدة | 1794-IRT8، 1794-IT8، 1794-IT8I
نوع المستشعر | ثرميستور دقيق
كمية المجموعة | مستشعران في كل مجموعة
نطاق درجة حرارة التشغيل | -20°C إلى +70°C (-4°F إلى 158°F)
الرطوبة النسبية | 5% إلى 95% (بدون تكاثف)
مقاومة الدخول | IP20
التركيب | قاعدة التوصيل مدمجة

مزايا هندسية

تحسن مجموعة 1794-CJC2 مراقبة الحرارة في بيئات الإدخال/الإخراج الموزعة المعقدة:

تصحيح الأخطاء المعتمد على الأجهزة: يقيس هؤلاء المستشعرون درجة الحرارة الدقيقة لبراغي التوصيل حيث تتصل أسلاك الثرموقبل. تتيح هذه البيانات لوحدة الإدخال طرح الجهد الحراري المحيط رياضيًا، مما يترك فقط درجة حرارة العملية الفعلية.

مقاومة بيئية متينة: تعمل المستشعرات بشكل موثوق عبر نطاق درجة حرارة ممتد من -20°C إلى +70°C. هذا يجعل المجموعة مناسبة لخزائن الإدخال/الإخراج البعيدة الواقعة بالقرب من الأفران أو في حاويات خارجية غير مكيفة.

تكامل سلس مع القاعدة الطرفية: يسمح التصميم بتركيب سريع في قواعد التوصيل 1794-TBN أو 1794-TB3. تثبت المستشعرات بإحكام في الفتحات المخصصة، مما يمنع تحركها العرضي أثناء تشغيل الآلات ذات الاهتزاز العالي.

دعم للبيئات القاسية: تضمن التوافق مع وحدات FLEX XT (درجة حرارة ممتدة) وFLEX EX (مواقع خطرة) أن تعمل أقفال الأمان الحرارية الحرجة بشكل صحيح في أكثر القطاعات الصناعية تطلبًا.

الأسئلة الشائعة

كم عدد مجموعات 1794-CJC2 التي أحتاجها لوحدة واحدة بثماني قنوات؟

تحتوي كل مجموعة 1794-CJC2 على مستشعرين. تحتاج إلى مجموعة واحدة بالضبط (مستشعران) لكل وحدة ثرموقبل. عادةً ما تقوم بتركيب مستشعر واحد على كل جانب من قاعدة التوصيل لتوفير مرجع حراري متوازن لجميع قنوات الإدخال.

هل تتطلب هذه المجموعة توصيلات كهربائية منفصلة إلى وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة؟

لا. تتصل مستشعرات 1794-CJC2 مباشرة بالأطراف المخصصة على قاعدة التوصيل 1794. تكتشف وحدة الإدخال/الإخراج تلقائيًا مقاومة الثرميستور عبر اتصال اللوحة الخلفية، ولا تحتاج إلى توصيلات ميدانية إضافية أو طاقة خارجية.

هل يمكنني استخدام 1794-CJC2 مع علامات تجارية أخرى للإدخال/الإخراج؟

لا. تتميز هذه المجموعة بشكل وتصميم مقاومة محددين حصريًا لوحدات ثرموقبل FLEX I/O من Allen Bradley. استخدام مستشعرات من طرف ثالث سيؤدي إلى أخطاء انحراف كبيرة في درجة الحرارة أو أعطال تشخيصية في الوحدة.

ماذا يحدث إذا فشل مستشعر CJC أو كان مفقودًا؟

تكتشف وحدة الثرموقبل الدائرة المفتوحة وتعلم على وحدة التحكم بوجود خطأ "CJC Open". بدون هذه المستشعرات، لا يمكن للوحدة إجراء تعويض الوصلة الباردة اللازم، وستنحرف قراءات درجة الحرارة بشكل كبير مع تغير درجة الحرارة المحيطة داخل خزانة التحكم.