1797-OB4D FLEX Ex وحدة إخراج رقمية بأربعة قنوات | ألين برادلي

2026-04-20T19:23:13-07:00

Type: وحدة الإخراج الرقمية
Price: 66.00

نظرة عامة على المنتج

يعمل Allen Bradley 1797-OB4D كوحدة إخراج رقمية عالية الأداء وآمنة جوهريًا مصممة خصيصًا لمنصة FLEX Ex I/O. تتحكم هذه الوحدة في الأجهزة الميدانية الموجودة في المناطق الخطرة من خلال توفير أربعة مخارج تغذية غير معزولة. تدمج الوحدة تشخيصات متقدمة للأجهزة وحماية إلكترونية للحفاظ على سلامة النظام في البيئات المتقلبة. نوفر هذه الوحدة جديدة وأصلية 100%، مما يضمن أن تركيبك في المناطق الخطرة يفي بجميع معايير السلامة التنظيمية والمتطلبات التشغيلية.

المواصفات الفنية

تقدم 1797-OB4D تحكمًا دقيقًا ومراقبة عبر المعايير الفنية التالية:

الميزة | المواصفة
الشركة المصنعة | Allen Bradley
خط الإنتاج | FLEX Ex I/O (1797)
عدد المخارج | 4 مخارج تغذية غير معزولة
نطاق الحمل | من 30 إلى 5000 أوم
مزود الطاقة | 9.5 فولت تيار مستمر
الحماية الإلكترونية | انقطاع السلك، الحمل الزائد، والدائرة القصيرة
استهلاك الطاقة على جانب الحقل | 7.5 واط
تبديد الطاقة | 5.0 واط
التبديد الحراري | 17.07 وحدة حرارية بريطانية/ساعة
حجم سلك الموصل | حتى 4 $مم^2$
الوزن | 1.00 رطل (0.45 كجم)

مزايا هندسية

تعالج 1797-OB4D التحديات المتخصصة لأتمتة المواقع الخطرة من خلال تصميم إلكتروني موجه:

هيكلية آمنة جوهريًا: تلغي هذه الوحدة الحاجة إلى صناديق مقاومة للانفجار مكلفة أو حواجز أمان خارجية. تحد من الطاقة المنبعثة إلى الحقل، مما يمنع اشتعال الأجواء القابلة للاشتعال في بيئات المنطقة 1 أو المنطقة 2.

تغطية تشخيصية شاملة: يراقب الجهاز صحة حلقة الإخراج بنشاط. يكتشف فورًا حالات "انقطاع السلك" (الدائرة المفتوحة) و"الدائرة القصيرة"، ويبلغ هذه الأعطال إلى وحدة التحكم لمنع انحرافات العملية وتقليل وقت استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تنوع محسن للحمل: يسمح نطاق الحمل الواسع من 30 إلى 5000 أوم للوحدة بتشغيل مجموعة واسعة من الصمامات الآمنة جوهريًا، والمؤشرات، والمحركات دون الحاجة إلى مكونات مطابقة للمقاومة.

حماية إلكترونية مدمجة: تتميز الوحدة بحماية إلكترونية سريعة الاستجابة تغلق القنوات الفردية أثناء الحمل الزائد. تمنع هذه الاستجابة الموضعية عطلًا واحدًا في الحقل من التأثير على مزود الطاقة أو اللوحة الخلفية لكامل رف الإدخال/الإخراج.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني استخدام 1797-OB4D مع قواعد طرفية FLEX I/O 1794 القياسية؟

لا. تتطلب 1797-OB4D قاعدة طرفية من سلسلة 1797. يستخدم نظام FLEX Ex 1797 لوحة خلفية وهندسة توزيع طاقة متخصصة للحفاظ على تصنيفات الأمان الجوهري، مما يجعله غير متوافق مع أجهزة 1794 القياسية.

ما نوع الأسلاك الميدانية التي توصي بها لهذه الوحدة؟

تستوعب أطراف الوحدة أسلاكًا بحجم يصل إلى 4 $مم^2$. نوصي باستخدام كابل ذو غلاف أزرق لتحديد الدوائر الآمنة جوهريًا بوضوح داخل خزائن التحكم ومسارات الحقل، وفقًا للمعايير الدولية للسلامة.

كيف تفيدني خاصية اكتشاف "انقطاع السلك" في عملي؟

تنبه خاصية اكتشاف انقطاع السلك نظام التحكم إذا انقطع سلك أو فشل ملف الصمام في الفتح. يسمح هذا للـ PLC بتفعيل قفل أمان أو إنذار صيانة فورًا، بدلاً من الانتظار حتى يكشف فشل العملية عن المشكلة في الأجهزة.

ما مصدر الطاقة الذي تتطلبه 1797-OB4D؟

تسحب الوحدة الطاقة من مزود الطاقة الآمن جوهريًا من سلسلة 1797-PS عبر اللوحة الخلفية FLEX Ex. يجب عليك حساب إجمالي استهلاك الطاقة (7.5 واط على جانب الحقل لهذه الوحدة) لضمان أن وحدة مزود الطاقة لديك لديها سعة كافية لكامل الرف.