1768-L45 | وحدة معالجة كومباكت لوجيكس من ألين-برادلي

2026-04-17T02:46:04-07:00

Type: وحدة المعالج
Price: 66.00

نظرة عامة على المنتج

يعمل Allen-Bradley 1768-L45 كوحدة المعالجة المركزية لأنظمة التحكم CompactLogix. ينفذ هذا الموديل المعالج منطق التحكم، ويدير التحكم في الحركة، ويتعامل مع مهام الاتصال للتطبيقات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم. يدعم حتى 4 وحدات إدخال/إخراج محلية من نوع 1768 وحتى 30 وحدة إدخال/إخراج عن بُعد من نوع 1769، مما يوفر بنية تحكم قابلة للتوسع. تستهلك الوحدة 48 واط من الطاقة وتوفر 2 أمبير من التيار عبر اللوحة الخلفية لدعم الوحدات المحلية. نحن نوفر هذا المنتج كجهاز جديد 100% ومختوم من المصنع.

تفصيل رقم القطعة

1768: يشير إلى منصة CompactLogix 1768.

L: يدل على فئة معالج المنطق.

45: يحدد السلسلة ومستوى الأداء المحدد.

المواصفات الفنية

المعامل | المواصفة
الشركة المصنعة | Allen-Bradley (روكويل أوتوميشن)
نوع المنتج | معالج CompactLogix
أقصى عدد وحدات إدخال/إخراج محلية | 4 وحدات (سلسلة 1768)
أقصى عدد وحدات إدخال/إخراج عن بُعد | 30 وحدة (سلسلة 1769)
أقصى عدد بنوك إدخال/إخراج | 3 بنوك
تيار اللوحة الخلفية | 2 أمبير عند 24 فولت
استهلاك الطاقة | 8.3 واط
إجمالي استهلاك الطاقة | 48 واط
درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 60 درجة مئوية (32 إلى 140 درجة فهرنهايت)
مقاومة الصدمات أثناء التشغيل | 30 G
الوزن | 0.75 رطل (0.34 كجم)

مزايا هندسية

بنية هجينة قابلة للتوسع
يجسر 1768-L45 الفجوة بين أشكال 1768 و1769. يمكنك توصيل ما يصل إلى 4 وحدات 1768 عالية الأداء مباشرة بالمعالج لمهام متخصصة مثل المعالجة التناظرية أو الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، يتحكم المعالج في ما يصل إلى 30 وحدة إدخال/إخراج عن بُعد من نوع 1769 عبر شبكة، مما يسمح لك بتوزيع الإدخال/الإخراج بالقرب من الماكينة مع إبقاء المعالج في موقع محمي داخل اللوحة.

إدارة طاقة فعالة
يدير هذا المعالج توزيع الطاقة بكفاءة، حيث يوفر 2 أمبير من التيار عند 24 فولت للوحة الخلفية المحلية. تدعم هذه القدرة عدة وحدات توسعة 1768 دون الحاجة إلى مصادر طاقة خارجية للرف المحلي. تستهلك الوحدة نفسها فقط 48 واط، مما يقلل من الحمل الحراري داخل الحاوية ويقلل الحاجة إلى التبريد النشط.

مصمم لتحمل الاستخدام الصناعي
يعمل 1768-L45 بشكل موثوق في درجات حرارة تتراوح من 0 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية. يتحمل صدمات تشغيل تصل إلى 30 G، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات التي تتضمن آلات ثقيلة أو اهتزازات متكررة. يتم تثبيت الهيكل المفتوح بأمان باستخدام براغي #8 أو M4 مع عزم دوران 1.16 نيوتن متر، مما يضمن اتصالًا مستقرًا في البيئات الديناميكية.

الأسئلة الشائعة

س: كم عدد وحدات الإدخال/الإخراج التي يمكن لـ 1768-L45 التحكم بها؟
ج: يدعم المعالج ما يصل إلى 4 وحدات إدخال/إخراج محلية من نوع 1768 متصلة مباشرة بجانبه. كما يدعم حتى 30 وحدة إدخال/إخراج عن بُعد من نوع 1769 متصلة عبر شبكة اتصال، منظمة في ما يصل إلى 3 بنوك إدخال/إخراج.

س: هل يزود 1768-L45 الوحدات المحلية بالطاقة؟
ج: نعم. يوفر المعالج 2 أمبير من التيار عبر اللوحة الخلفية عند 24 فولت. تغذي هذه الطاقة وحدات 1768 المحلية، مما يلغي الحاجة إلى وحدة تزويد طاقة منفصلة في الرف المحلي للتكوينات منخفضة الطاقة.

س: ما نوع البراغي المطلوبة للتثبيت؟
ج: يجب استخدام براغي تثبيت #8 أو M4. طبق عزم دوران 1.16 نيوتن متر لضمان تثبيت المعالج بإحكام على سكة DIN أو اللوحة الفرعية دون إتلاف الهيكل.

س: هل يمكنني استخدام وحدات 1769 مباشرة بجانب 1768-L45؟
ج: لا. تم تصميم ناقل 1768-L45 المحلي خصيصًا لوحدات 1768. يجب استخدام وحدة واجهة اتصال لتوصيل وحدات إدخال/إخراج 1769 عن بُعد.