آلن-برادلي 1606-XLP100E 1606 مزود طاقة بنمط التبديل

2026-04-17T02:27:38-07:00

Type: وحدة تزويد الطاقة
Price: 66.00

نظرة عامة على المنتج

يقدم Allen-Bradley 1606-XLP100E تحويل طاقة فعال لأنظمة التحكم الصناعية. يقبل هذا المزود للطاقة بنمط المحول إدخال تيار متردد بجهد 200-240 فولت وينظمه إلى خرج تيار مستمر مستقر. يوفر طاقة تصل إلى 100 واط، مما يجعله مناسبًا لتشغيل وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) وواجهات المستخدم الرسومية (HMI) وأجهزة الاستشعار. يتميز الجهاز بجهد خرج قابل للتعديل لتعويض انخفاض الخط وإشارة "DC-OK" للمراقبة عن بُعد. نوفر هذا المنتج كجهاز جديد 100% ومختوم من المصنع.

المواصفات الفنية

المعلمة | المواصفات
الشركة المصنعة | Allen-Bradley (روكويل أوتوميشن)
نوع المنتج | مزود طاقة بنمط محول
جهد الإدخال | 200-240 فولت تيار متردد
قدرة الإخراج | 100W
تيار الإخراج | 2.1 أمبير
جهد الإخراج | قابل للتعديل
الأطراف | مسمار/مشبك زنبركي
توليد الحرارة | ضئيل
الوزن | 0.81 رطل (0.37 كجم)

مزايا هندسية

تصميم مدمج موفر للمساحة
يستخدم 1606-XLP100E تصميمًا نحيفًا يعظم مساحة اللوحة. يسمح حجمه المدمج بتركيبه في أماكن ضيقة بجانب مكونات التحكم الأخرى. يقلل هذا الشكل من البصمة الإجمالية لخزانة التحكم، مما يتيح كثافة مكونات أعلى دون التضحية بتدفق الهواء أو سهولة الوصول.

إدارة حرارية فعالة
تضمن تقنية الوضع المُحوّل كفاءة عالية، مما يؤدي إلى توليد حرارة منخفضة. تقلل هذه الخاصية من الحمل الحراري داخل الحاوية، مما يلغي غالباً الحاجة إلى مراوح تبريد إضافية أو مبادلات حرارية. من خلال الحفاظ على درجة حرارة داخلية منخفضة، تطيل عمر الإلكترونيات الحساسة المثبتة بالقرب.

تشخيصات واتصال مدمجة
تتضمن الوحدة تلامس إشارة "DC-OK". ترسل هذه الميزة إشارة منفصلة إلى وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) إذا انخفض جهد الخرج أو فشل، مما يسمح لنظام التحكم بالاستجابة فوراً لفقدان الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تسهل أطراف المشبك الزنبركي التوصيل السريع والمقاوم للاهتزاز، مما يقلل من وقت التثبيت ويمنع الاتصالات المفكوكة.

الأسئلة الشائعة

س: هل يمكنني تعديل جهد الخرج في 1606-XLP100E؟
ج: نعم. يحتوي الجهاز على مقوم ضبط جهد الخرج قابل للتعديل. يتيح لك هذا ضبط الجهد بدقة لتعويض انخفاض الجهد عبر الكابلات الطويلة أو لمطابقة متطلبات الحمل المحددة.

س: ما نوع طاقة الإدخال التي يتطلبها هذا الجهاز؟
ج: يشير اللاحق "E" إلى أن هذا الطراز مصمم لإدخال تيار متردد بجهد 200-240 فولت. لا يتوافق مع إدخالات 24 فولت تيار مستمر أو 110 فولت تيار متردد. تأكد من أن مصدر الطاقة الرئيسي لديك يطابق هذا المواصفات قبل التثبيت.

س: كيف يعمل إشارة "DC-OK"؟
ج: يتصل تلامس التتابع "DC-OK" عندما يكون جهد الخرج ضمن النطاق الصحيح. إذا توقف الجهاز عن العمل بسبب التحميل الزائد أو الجهد الزائد أو فشل الإدخال، يفتح التلامس. يمكنك توصيل هذا التلامس بإدخال رقمي على وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) لتفعيل إنذار أو تسلسل إيقاف آمن.