آلن-برادلي 1785-L40B وحدة المعالجة القياسية PLC-5/40

2026-04-17T02:06:08-07:00

Type: وحدة المعالج
Price: 66.00

نظرة عامة على المنتج

يعمل Allen-Bradley 1785-L40B كوحدة معالجة مركزية عالية الأداء ضمن منصة PLC-5 الأسطورية. يدير هذا المعالج القياسي PLC-5/40 مهام الأتمتة المعقدة من خلال تنسيق شبكات الإدخال/الإخراج الواسعة عبر واجهات الاتصال المدمجة فيه. يدعم حتى 48 كيلوكلمة من ذاكرة المستخدم ويتعامل مع كثافات إدخال/إخراج ضخمة، مما يجعله حجر الزاوية في التصنيع الصناعي واسع النطاق والتحكم في العمليات. نحن نوفر هذه الوحدة جديدة وأصلية 100%، مما يضمن أن تحافظ بنيتك التحتية القديمة على أعلى سرعات تنفيذ وسلامة البيانات دون مخاطر الأجهزة المجددة.

المواصفات الفنية

يجمع 1785-L40B بين تنفيذ المنطق عالي السرعة وقدرات الشبكات المتعددة لإدارة أنظمة التحكم الموزعة.

الشركة المصنعة: Allen-Bradley / Rockwell Automation

خط الإنتاج: PLC-5

نوع المعالج: معالج قياسي PLC-5/40

ذاكرة المستخدم: 48 كيلوكلمة (ذاكرة ثابتة مدعومة ببطارية)

السعة الإجمالية للإدخال/الإخراج: 2048 (أي مزيج) أو 2048 إدخال + 2048 إخراج (متممة)

الاتصال المدمج: 4 منافذ DH+/Remote I/O؛ منفذ تسلسلي واحد (RS-232، RS-423، RS-422A)

زمن مسح الإدخال/الإخراج: 3 مللي ثانية عند 230.4 كيلوبت/ث؛ 7 مللي ثانية عند 115.2 كيلوبت/ث؛ 10 مللي ثانية عند 57.6 كيلوبت/ث

حمل التيار على اللوحة الخلفية: 3.3 أمبير عند 5 فولت تيار مستمر

استهلاك الطاقة: 17.3 واط

نسخ احتياطي للذاكرة: خيار EEPROM (1785-ME16 إلى -M100)

نوع البطارية: 1770-XYC

درجة حرارة التشغيل: 0 إلى 60 درجة مئوية (32 إلى 140 درجة فهرنهايت)

الوزن: 3.00 رطل (1.36 كجم)

مزايا هندسية

إدارة إدخال/إخراج عالية الكثافة: يتحكم 1785-L40B في ما يصل إلى 32 هيكل إدخال/إخراج عن بُعد عالمي لكل وصلة. تتيح هذه القدرة التوسعية الضخمة للمهندسين دمج التحكم في خطوط الإنتاج الواسعة ضمن معالج واحد، مما يقلل من الأجهزة ويُبسط تزامن البيانات.

اتصال حتمي: تسهل منافذ Data Highway Plus (DH+) وRemote I/O (RIO) المدمجة تبادل البيانات عالي السرعة والحتمي. باختيار معدل نقل 230.4 كيلوبت/ث، يحقق المعالج زمن مسح رف يبلغ 3 مللي ثانية فقط، مما يوفر الاستجابة السريعة المطلوبة لتغليف وتجميع عالي السرعة.

حماية قوية للذاكرة: يستخدم المعالج ذاكرة ثابتة مدعومة ببطارية لمنع فقدان البيانات أثناء انقطاع التيار. وللتخزين الدائم الحرج، يدعم وحدات EEPROM (حتى 100 ألف كلمة)، مما يسمح بالاسترداد الفوري للبرنامج وحماية ضد نفاد البطارية على المدى الطويل.

اتصال تسلسلي متعدد المعايير: يدعم منفذ تسلسلي واحد قابل للتكوين معايير RS-232 وRS-422A وRS-423. هذا يلغي الحاجة إلى محولات إشارات خارجية عند الربط مع موازين الوزن القديمة، وقارئات الباركود، أو محطات HMI غير تابعة لـ Rockwell.

الامتثال البيئي: تفي الوحدة بمعايير IEC 60068-2-14 للصدمات الحرارية. تعمل بشكل موثوق في بيئات ذات تقلبات حرارية سريعة، مما يضمن تنفيذًا ثابتًا للمنطق في خزائن صناعية غير مكيفة.

الأسئلة الشائعة

ما هي مصادر الطاقة المتوافقة مع 1785-L40B؟

يتطلب المعالج وحدات تزويد طاقة 1771-P4S، 1771-P6S، 1771-P4S1، أو 1771-P6S1. تأكد من أن مزود الطاقة يوفر تيارًا كافيًا لحمل اللوحة الخلفية البالغ 3.3 أمبير بالإضافة إلى أي وحدات إدخال/إخراج إضافية في الهيكل المحلي.

كيف يمكنني نسخ البرنامج احتياطيًا دون الاعتماد فقط على البطارية؟

يمكنك تركيب وحدة EEPROM اختيارية، مثل 1785-ME64 أو 1785-M100. تخزن هذه الذاكرة غير المتطايرة نسخة رئيسية من مشروعك، مما يسمح للمعالج بإعادة تحميل التطبيق تلقائيًا إذا فشلت بطارية 1770-XYC.

هل يمكن لـ 1785-L40B العمل كماسح ضوئي ومحول في نفس الوقت؟

نعم. منافذ الاتصال المدمجة مرنة للغاية. يمكنك تكوين منافذ DH+/Remote I/O لتعمل كماسح ضوئي (للتحكم في رفوف الإدخال/الإخراج عن بُعد) أو كمحول (لتظهر كمحطة إدخال/إخراج لمعالج رئيسي آخر).

هل هذه وحدة مجددة أو فائضة؟

نضمن أن هذا 1785-L40B جديد وأصلي 100%. يتم شحنه في عبوة مختومة من المصنع مع رمز UPC الأصلي (612598124015)، مما يضمن استلام معالج بدون ساعات تشغيل مع كامل عمر الأجهزة.