1771-ID16 | وحدة إدخال رقمية AC/DC من Allen-Bradley PLC-5

2026-04-21T00:09:43-07:00

Type: وحدة الإدخال الرقمية
Price: 66.00

نظرة عامة على المنتج

يعمل Allen-Bradley 1771-ID16 كواجهة إدخال عالية الكثافة متعددة الاستخدامات ضمن بنية PLC-5 الكلاسيكية. يوفر هذا الموديل 16 نقطة إدخال فردية مصممة لاستشعار الإشارات المنفصلة من الأجهزة التي تعمل بجهد 120 فولت AC/DC. يجسر هذا الموديل الفجوة بين أجهزة الحقل عالية الجهد — مثل مفاتيح الحد، تلامسات بدء المحرك، وأزرار الضغط — ومنطق اللوحة الخلفية لـ PLC-5. نحن نوفر هذه الوحدة بحالة جديدة 100% ، مما يوفر حلاً ماديًا أساسيًا للمرافق التي تحافظ على معايير الاعتمادية العالية لمنصات الإدخال/الإخراج 1771 القديمة.

المواصفات الفنية

نوع الموديل: وحدة إدخال رقمية AC/DC

عدد نقاط الإدخال: 16 نقطة

فئة الجهد: 120 فولت AC/DC

جهد التشغيل AC: 77–138 فولت AC

جهد التشغيل DC: 105–138 فولت DC

تيار اللوحة الخلفية: 75 مللي أمبير

تأخير الإشارة النموذجي (تشغيل): 1 مللي ثانية (AC و DC)

تأخير الإشارة النموذجي (إيقاف): 9 مللي ثانية (DC) / 9 أو 18 مللي ثانية (AC)

أقصى تيار في حالة الإيقاف: 4.0 مللي أمبير (AC) / 1.8 مللي أمبير (DC)

ذراع التوصيل المطلوب: 1771-WN

الوزن: 0.94 رطل (0.43 كجم)

مزايا هندسية

يحل 1771-ID16 تحديات التكامل والصيانة الحرجة في البيئات الصناعية واسعة النطاق:

استشعار مزدوج الوسيط: تتعامل الدائرة الفريدة مع إشارات AC و DC على نفس الوحدة. تتيح هذه المرونة للمهندسين دمج أنواع إشارات مختلفة ضمن نفس رف الإدخال/الإخراج، مما يقلل من عدد الوحدات الاحتياطية المطلوبة ويُحسّن مساحة الهيكل.

اكتساب إشارة سريع: تأخير "تشغيل" بمقدار 1 مللي ثانية يضمن اكتشاف المعالج للتغيرات الميدانية تقريبًا فورًا. هذه السرعة حيوية للتحكم في التداخل عالي السرعة وتسلسل العمليات حيث تؤثر دقة التوقيت على سلامة الإنتاج ومعدل الإنتاجية.

مناعة صناعية ضد الضوضاء: يمنع عتبة الجهد العالي التنشيط الخاطئ الناتج عن الفولتية المستحثة أو الإشارات "الشبحية" الشائعة في الكابلات الطويلة الممدودة بجانب خطوط الطاقة. تحافظ الوحدة على أقصى تيار في حالة الإيقاف مرتفعًا لضمان تجاهل PLC لتسرب التيار من أجهزة الاستشعار الميدانية.

تبسيط صيانة الحقل: التوافق مع ذراع التوصيل 1771-WN يتيح توصيل "الواجهة المغلقة". يمكن لفنيي الصيانة استبدال الوحدة دون إزعاج توصيلات الحقل، مما يلغي خطر أخطاء إعادة التوصيل ويقلل بشكل كبير من متوسط وقت الإصلاح (MTTR) للنظام.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني استخدام 1771-ID16 مع دوائر تحكم 125 فولت DC؟

نعم. يمتد نطاق جهد التشغيل DC حتى 138 فولت DC، مما يجعله متوافقًا تمامًا مع أنظمة البطاريات الثابتة 125 فولت DC القياسية الموجودة غالبًا في مرافق الطاقة والتطبيقات الصناعية الثقيلة.

هل يتطلب هذا الموديل فتحة محددة في هيكل 1771؟

لا. يمكنك تركيب 1771-ID16 في أي فتحة إدخال/إخراج متاحة في هيكل 1771 العالمي. ومع ذلك، تأكد من أن سحب التيار من اللوحة الخلفية يتناسب مع السعة الإجمالية لمصدر الطاقة.

هل هذه الوحدة منتج أصلي جديد تمامًا؟

نعم. نضمن أن هذا 1771-ID16 جديد 100% وأصلي. استخدام وحدات 1771 جديدة أمر حاسم للأنظمة القديمة، لأنه يضمن أن العوازل الضوئية والمكثفات الداخلية تحتفظ بعمرها التصميمي الكامل، متجنبًا مخاطر الفشل المرتبطة بالمكونات القديمة أو المستخدمة.

ما ذراع التوصيل الذي أحتاجه لهذا الموديل؟

يتطلب الموديل ذراع التوصيل 1771-WN. يثبت هذا الذراع على الهيكل ويوصل أسلاك الحقل بأطراف الوحدة الأمامية، مما يضمن إدارة طرفية آمنة ومنظمة.