1756-IV16 | ألين-برادلي ControlLogix وحدة إدخال رقمية تيار مستمر غارقة

2026-04-20T22:51:07-07:00

Type: وحدة الإدخال الرقمية
Price: 66.00

نظرة عامة على المنتج

يعمل Allen-Bradley 1756-IV16 كواجهة إدخال رقمية عالية الكثافة لمنصة ControlLogix. يوفر هذا الموديل 16 نقطة إدخال تغذية أرضية، مما يسمح للمتَحكم باستشعار الإشارات المنفصلة من أجهزة الحقل مثل مفاتيح الحد، وأجهزة استشعار القرب، وأزرار الضغط. يعمل ضمن نطاق جهد مرن من 10–30 فولت تيار مستمر، مما يجعله متوافقًا مع مجموعة واسعة من معايير الطاقة الصناعية. نوفر هذا الموديل بحالة جديدة 100% ، مما يضمن اكتشاف إشارة مثالي واستقرار طويل الأمد للهيكل الخاص بهندسة الأتمتة الخاصة بك.

المواصفات الفنية

يستخدم 1756-IV16 المعايير التالية لضمان جمع بيانات منفصلة دقيقة:

المعيار | المواصفة
عدد نقاط الإدخال | 16 نقطة إدخال تغذية أرضية
جهد الإدخال الاسمي | 12/24 فولت تيار مستمر
نطاق جهد التشغيل | 10–30 فولت تيار مستمر
زمن تأخير الإدخال | 2 مللي ثانية + زمن فلتر الأجهزة
أقصى قدرة تبديد طاقة | 5.41 واط عند 60 درجة مئوية
تيار اللوحة الخلفية (5 فولت) | 110 مللي أمبير
تيار اللوحة الخلفية (24 فولت) | 2 مللي أمبير
تيار الحالة المغلقة (الحد الأقصى) | 1.5 مللي أمبير
الوزن | 0.19 رطل (0.09 كجم)

مزايا هندسية

يبسط 1756-IV16 جمع البيانات عالية السرعة من خلال معالجة تحديات كهربائية وميكانيكية محددة:

منطق التكوين بالتغذية الأرضية: يسمح التصميم بالتغذية الأرضية للموديل باستقبال التيار من أجهزة الحقل المصدرة للتيار (PNP). يبسط هذا التكوين القياسي التوصيل في اللوحات المعقدة ويتوافق مع غالبية مخرجات أجهزة الاستشعار الصناعية الحديثة.

تصفية الإشارة القابلة للتخصيص: يمكن للمستخدمين ضبط أوقات فلترة الإدخال لإزالة الضوضاء الكهربائية و"ارتداد التلامس" من المفاتيح الميكانيكية. تضمن هذه الفلترة المعرفة برمجياً وصول إشارات نظيفة وخالية من الارتداد إلى وحدة المعالجة المركزية حتى في بيئات عالية التداخل الكهرومغناطيسي.

إدارة الحرارة: يبدد الموديل فقط 5.41 واط في ذروة التشغيل. تمنع هذه البصمة الحرارية المنخفضة تراكم الحرارة داخل هيكل ControlLogix، مما يحمي المعالجات والوحدات الاتصالية المجاورة من الفشل الناتج عن الحرارة.

استجابة تشخيصية سريعة: يضمن تأخير الأجهزة البالغ 2 مللي ثانية استجابة المتحكم تقريبًا فور حدوث تغييرات في الحقل. تعد هذه السرعة حاسمة لقفل الأمان وتطبيقات العد عالية السرعة حيث تؤثر دقة المللي ثانية على جودة الإنتاج.

الأسئلة الشائعة

هل يتطلب 1756-IV16 كتلة طرفية قابلة للإزالة (RTB) منفصلة؟

نعم. يجب شراء كتلة طرفية 1756-TBNH أو 1756-TBSH بشكل منفصل لتوصيل الأسلاك الميدانية بالموديل. تأكد من تثبيت كتلة الطرفية بالكامل للحفاظ على اتصال كهربائي آمن.

ما الفرق بين هذا الموديل بالتغذية الأرضية وموديل التغذية المصدر؟

1756-IV16 هو موديل "تغذية أرضية"، مما يعني أنه يوفر مسارًا إلى الأرض (COM) للتيار القادم من جهاز الحقل الخاص بك. إذا كانت حساساتك "تغذية أرضية" (NPN)، فستحتاج عادةً إلى موديل "تغذية مصدر" بدلاً من ذلك.

هل هذا جزء أصلي جديد من Allen-Bradley؟

نعم. نوفر فقط وحدات جديدة 100% بحالة المصنع الأصلية. تضمن الوحدات الجديدة أن العوازل الضوئية والدوائر الداخلية تتمتع بعمر خدمة كامل دون تعرضها لإجهاد كهربائي سابق.

هل يمكنني تبديل هذا الموديل أثناء تشغيل الهيكل؟

تدعم منصة ControlLogix الإزالة والإدخال أثناء التشغيل (RIUP). بينما يمكنك استبدال الموديل دون إيقاف النظام، اتبع دائمًا بروتوكولات السلامة الخاصة بالمصنع لمنع حركة الآلة العرضية أثناء التبديل.