آلن-برادلي 1794-OW8XT فليكس I/O وحدة إخراج مرحل 8 نقاط

2026-04-21T00:04:19-07:00

Type: وحدة إخراج التتابع
Price: 66.00

نظرة عامة على المنتج

يعمل Allen-Bradley 1794-OW8XT كوحدة إخراج مرحلات متينة بثماني قنوات ضمن منصة FLEX I/O. توفر هذه الوحدة مخرجات جافة معزولة قادرة على تبديل الأحمال التي تعمل بالتيار المتردد والمستمر حتى 250 فولت تيار متردد. يشير تصنيف "XT" إلى أن هذه القطعة مصممة لتحمل درجات حرارة موسعة، ومخصصة خصيصًا لتحمل البيئات الصناعية القاسية التي تتجاوز الحدود الحرارية للمعدات التحكمية القياسية. نحن نوفر هذه الوحدة بحالة جديدة 100%، مما يضمن أسطح تلامس نقية وأقصى عمر ميكانيكي لشبكة الإدخال/الإخراج الموزعة الخاصة بك.

المواصفات الفنية

نوع الوحدة: إخراج مرحل منفصل

عدد المخرجات: 8 مرحلات مفتوحة عادة (N.O.)

تصنيف تلامس المرحل: 250 فولت تيار متردد

الحد الأدنى لحمل التلامس: 100 ميكروأمبير عند 100 مللي فولت تيار مستمر

مقاومة التلامس الابتدائية: 30 ملي أوم

زمن الارتداد: 1.2 مللي ثانية

تردد التبديل: عملية واحدة كل 3 ثوانٍ (كحد أقصى عند الحمل المصنف)

تيار Flexbus: 5 فولت تيار مستمر

استهلاك الطاقة: 5.5 واط

التبديد الحراري: 18.8 وحدة حرارية بريطانية/ساعة كحد أقصى

الوزن: 0.31 رطل (0.14 كجم)

مزايا هندسية

تحل وحدة 1794-OW8XT تحديات التكامل على مستوى الحقل من خلال هندسة المرحل المتخصصة والتصميم المقوى:

مقاومة حرارية فائقة: يحافظ ملف تعريف الأجهزة XT على أداء تبديل موثوق عبر نطاق درجة حرارة أوسع بكثير من الوحدات القياسية. هذا يلغي الحاجة إلى أنظمة التحكم بالمناخ المكلفة في الخزائن البعيدة أو الحاويات الخارجية.

تبديل الإشارات منخفضة المستوى: مع حد أدنى لحمل التلامس يبلغ 100 ميكروأمبير فقط عند 100 مللي فولت تيار مستمر، تقوم هذه الوحدة بتبديل الإشارات منخفضة الطاقة بدقة. هذه القدرة ضرورية عند التفاعل مع مدخلات إلكترونية عالية المقاومة أو أجهزة قياس حساسة لا يمكن للمرحلات التقليدية التعامل معها.

عزل حمل متفوق: توفر تلامسات المرحل فصلًا ماديًا بين منطق اللوحة الخلفية والأسلاك الميدانية عالية الجهد. يحمي هذا العزل رف FLEX I/O من الضوضاء الكهربائية، والانتقالات، وحلقات التأريض المحتملة الناشئة عن الآلات الصناعية الثقيلة.

حماية مدمجة بواسطة دائرة Snubber: تدمج الوحدة دائرة snubber لإدارة تسرب الحالة غير النشطة وقمع الشرر الكهربائي أثناء انتقال التلامس. تمتد هذه الحماية عمر المرحل الميكانيكي وتمنع التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) من تعطيل الأجهزة الحساسة المجاورة.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين 1794-OW8 و1794-OW8XT؟

تتميز نسخة "XT" بمكونات وطلاءات حماية محسنة تسمح لها بالعمل في نطاقات درجات حرارة موسعة. بينما يشتركان في نفس المنطق وبصمة الأسلاك، توفر 1794-OW8XT موثوقية فائقة في البيئات غير المضبوطة مناخيًا.

هل تتطلب هذه الوحدة قاعدة طرفية منفصلة؟

نعم. يجب تركيب 1794-OW8XT في قاعدة طرفية 1794 (مثل 1794-TB2، 1794-TB3، أو 1794-TBN). تتولى القاعدة جميع الأسلاك الميدانية، مما يسمح لك باستبدال الوحدة دون فصل أي أسلاك.

هل هذا منتج أصلي جديد؟

نعم. نضمن أن هذه الوحدة جديدة 100% وأصلية. استخدام وحدات المرحل الجديدة ضروري لأن تلامسات المرحل تتعرض للتآكل الميكانيكي والأكسدة مع مرور الوقت؛ فقط الوحدة الجديدة تضمن مقاومة تلامس ابتدائية كاملة تبلغ 30 ملي أوم.

كيف أضمن أطول عمر لتلامسات المرحل؟

تجنب تجاوز تردد التبديل بعملية واحدة كل ثلاث ثوانٍ عند الحمل الكامل المصنف. إذا كان تطبيقك يتطلب دورات عالية السرعة، فكر في استخدام وحدة إخراج الحالة الصلبة بدلاً من ذلك لمنع التعب الميكانيكي.