آلن برادلي 1734-IM4 وحدة إدخال رقمية POINT I/O 220 فولت تيار متردد

2026-04-27T20:59:59-07:00

Type: وحدة الإدخال الرقمية
Price: 66.00

نظرة عامة على المنتج

يعمل Allen Bradley 1734-IM4 كوحدة إدخال رقمية مدمجة بأربع نقاط ضمن عائلة POINT I/O™. يراقب إشارات الجهد العالي المنفصلة من الأجهزة الميدانية مثل مفاتيح الحد، أزرار الضغط، وجهات بدء المحرك. تتفوق هذه الوحدة في الخزائن ذات المساحات المحدودة حيث تقلل بنية الإدخال/الإخراج الموزعة من تكاليف الأسلاك. نقدم هذه الوحدة جديدة وأصلية 100%، مما يضمن تكاملًا سلسًا مع بنية التحكم الحالية بجهد 220 فولت.

المواصفات الفنية

يوفر 1734-IM4 مراقبة دقيقة لدارات التيار المتردد ذات الجهد العالي:

الميزة | المواصفة
الشركة المصنعة | Allen Bradley (روكويل أوتوميشن)
نقاط الإدخال | 4 نقاط
جهد الإدخال الاسمي | 220 فولت تيار متردد
نطاق الجهد | 159 فولت تيار متردد إلى 264 فولت تيار متردد
مقاومة الإدخال | 22.3 كيلو أوم (اسمي)
مرشح الأجهزة | 20 مللي ثانية
المرشح الرقمي | قابل للبرمجة (0–65 مللي ثانية)
تيار POINTBus | 75 مللي أمبير @ 5 فولت تيار مستمر
التبديد الحراري | 3.4 وحدة حرارية بريطانية/ساعة (كحد أقصى)
الوزن | 0.13 رطل (0.06 كجم)

مزايا هندسية

يعالج 1734-IM4 تحديات كهربائية ومكانية حاسمة في الأتمتة الصناعية:

كثافة عالية في المساحة: التصميم النحيف يقلل من استخدام سكة DIN. هذا يسمح للمهندسين بنشر عدد كبير من نقاط الإدخال/الإخراج في صناديق تقاطع صغيرة أو خزائن بعيدة حيث لا تتسع هياكل PLC التقليدية.

رفض ضوضاء متفوق: مرشح الأجهزة لمدة 20 مللي ثانية مع مرشح رقمي قابل للبرمجة يقضي على تداخل الإشارات. يمنع هذا الضوضاء الكهربائية الشائعة في بيئات 220 فولت الصناعية من تفعيل حالات منطقية خاطئة في وحدة التحكم.

انخفاض توليد الحرارة: مع تبديد حراري أقصى يبلغ 3.4 وحدة حرارية بريطانية/ساعة فقط، يمنع 1734-IM4 النقاط الساخنة داخل رفوف الإدخال/الإخراج الكثيفة. هذا التصميم يطيل عمر المكونات الإلكترونية المجاورة من خلال الحفاظ على درجة حرارة محيطة مستقرة.

خيارات تركيب متعددة الاستخدامات: تثبت الوحدة مباشرة في قواعد طرفية 1734-TB أو TBS أو TOP. تتيح هذه المرونة "الأسلاك قبل الإدخال"، مما يمكّن الفنيين من إكمال الأسلاك الميدانية قبل تركيب الوحدة الإلكترونية الحساسة.

الأسئلة الشائعة

هل تدعم هذه الوحدة مدخلات 110 فولت تيار متردد؟

لا. تم تصميم 1734-IM4 خصيصًا لدارات 220 فولت تيار متردد مع حد أدنى لحالة التشغيل "On-State" يبلغ 159 فولت تيار متردد. لتطبيقات 110 فولت تيار متردد، يجب استخدام وحدات سلسلة 1734-IA.

هل يمكنني استبدال وحدة أثناء التشغيل؟

نعم. يدعم نظام POINT I/O الإزالة والإدخال أثناء التشغيل (RIUP). يمكنك تبديل 1734-IM4 دون مقاطعة اتصال اللوحة الخلفية للوحدات الأخرى، مع ضرورة اتباع بروتوكولات السلامة القياسية لأسلاك الجانب الميداني بجهد 220 فولت.

ما حالة هذه الوحدة؟

نحن نوفر فقط وحدات أصلية جديدة 100% من Allen Bradley. تُشحن الوحدة في علبتها الأصلية مع رمز UPC الأصلي (612598347148) وجميع الوثائق المصنعية المرفقة.

هل يتضمن 1734-IM4 قاعدة طرفية؟

لا. 1734-IM4 هو الوحدة الإلكترونية فقط. يجب شراء قاعدة طرفية متوافقة، مثل 1754-TB أو 1734-TBS، بشكل منفصل إذا كنت تقوم بتركيب جديد.