1715-TASOF8 وحدة إخراج تماثلي زائدة الإدخال/الإخراج بثماني قنوات | ألين برادلي

2026-04-27T23:11:21-07:00

Type: وحدة الإخراج التناظرية
Price: 66.00

نظرة عامة على المنتج

يعمل Allen Bradley 1715-TASOF8 كوحدة إخراج تناظرية عالية الموثوقية بثماني قنوات مصممة خصيصًا لمنصة 1715 للإدخال/الإخراج الاحتياطية. توفر هذه الوحدة إشارات تحكم حاسمة (0 إلى 24 مللي أمبير) لأجهزة الحقل مثل مواضع الصمامات والمشغلات في التطبيقات التي تتطلب تشغيلًا مستمرًا. تدعم تكوينات مقاومة للأخطاء، مما يسمح للنظام بالحفاظ على التحكم حتى أثناء انتقالات الأجهزة. نحن نوفر هذه الوحدة جديدة وأصلية 100%، مما يضمن أن أنظمة السلامة والتحكم الحرجة الخاصة بك تعمل بدقة معتمدة من الشركة المصنعة الأصلية.

المواصفات الفنية

تعمل وحدة 1715-TASOF8 بالمعايير الكهربائية والفيزيائية التالية:

الميزة | المواصفة
الشركة المصنعة | Allen Bradley (روكويل أوتوميشن)
عدد القنوات | 8 قنوات
نطاق الإخراج | 0 إلى 24 مللي أمبير لكل قناة
طاقة حلقة الحقل | 18 إلى 32 فولت تيار مستمر
استهلاك طاقة النظام | 3.6 W (كحد أقصى)
جهد العزل | 50 فولت (مستمر) عزل أساسي
اختبار العزل الكهربائي | 500 فولت تيار متردد لمدة 60 ثانية
حجم الأسلاك | 22 إلى 16 AWG (0.33 إلى 1.5 مم²)
الوزن | 0.26 كجم (0.57 رطل)
الأبعاد (العرض × الارتفاع) | 8.4 سم × 13.2 سم

مزايا هندسية

تحل وحدة 1715-TASOF8 تحديات التوفر المعقدة والتداخل الإشاري في الصناعات الثقيلة:

هيكلية عالية التوفر: تندمج هذه الوحدة في ناقل 1715 الاحتياطي، مما يسمح باستبدال "ساخن" دون فقدان إشارة الحقل. هذا يلغي وقت التوقف في الصناعات التي تتطلب عمليات مستمرة مثل النفط والغاز أو التكرير الكيميائي.

نطاق إخراج موسع: توفر قدرة 0 إلى 24 مللي أمبير مجالًا إضافيًا يتجاوز النطاق القياسي 4-20 مللي أمبير. يسمح هذا للمتحكم بدفع الإشارات إلى حالات تجاوز النطاق لأغراض التشخيص أو معايرة الصمامات المتخصصة.

إدارة حرارية محسنة: استهلاك طاقة منخفض (0.64 W فقط لكل حلقة حقل) يمنع تراكم الحرارة في الخزائن عالية الكثافة. يحافظ هذا التصميم على عمر الوحدة ويمنع انحراف الإشارة الناتج عن الحرارة في البيئات ذات درجات الحرارة العالية.

تحسين الحماية من التداخل الكهرومغناطيسي: تتطلب الوحدة منافذ إشارة محمية (فئة الأسلاك 2)، مما يعزل بفعالية إشارات التحكم التناظرية الحساسة عن الضوضاء الكهرومغناطيسية الناتجة عن محركات التردد المتغير القريبة والمحركات عالية الجهد.

الأسئلة الشائعة

هل تدعم هذه الوحدة التكوينات الاحتياطية؟

نعم. تم تصميم 1715-TASOF8 خصيصًا لنظام الإدخال/الإخراج الاحتياطي 1715. عند تركيبها في أزواج على قاعدة محول احتياطية، تضمن استمرار إشارة الإخراج التناظرية دون انقطاع إذا فشلت إحدى الوحدات.

ما نوع السلك الذي يجب استخدامه للتركيب؟

استخدم دائمًا سلك نحاسي محمي مصنف لتحمل 85 درجة مئوية على الأقل (185 درجة فهرنهايت). للحصول على أفضل جودة إشارة والامتثال لفئة الأسلاك الخاصة بالوحدة، استخدم كابل محمي صلب أو مجدول بقياس 22 إلى 16 AWG.

هل هناك عزل بين قنوات الإخراج الفردية؟

توفر 1715-TASOF8 عزلًا مستمرًا بجهد 50 فولت بين منافذ الإدخال/الإخراج واللوحة الخلفية. ومع ذلك، لا يوجد عزل بين منافذ الإدخال/الإخراج الفردية على نفس الوحدة؛ لذلك يجب التأكد من أن أجهزة الحقل تشترك في مرجع مشترك متوافق.

كيف أؤكد حالة "جديدة" لهذه الوحدة؟

نقوم بتسليم كل وحدة 1715-TASOF8 في تغليفها الأصلي من المصنع. تحتوي كل وحدة على الرقم التسلسلي الأصلي لـ Allen Bradley وختم المصنع سليم، مما يضمن أن الجهاز لم يتم تركيبه أو تجديده من قبل.