ألين برادلي 1791D-16B0X وحدة الإدخال المنفصلة CompactBlock I/O DeviceNet

2026-04-28T00:20:06-07:00

Type: وحدة الإدخال المنفصلة
Price: 66.00

نظرة عامة على المنتج

ينتمي Allen Bradley 1791D-16B0X إلى سلسلة CompactBlock I/O، ويوفر حلاً عالي الكثافة وموفرًا للمساحة للتحكم الموزع عبر DeviceNet. يتميز هذا الموديول الخاص بالإدخال المنفصل بـ 16 نقطة إدخال من نوع السحب (sinking) مصممة للتواصل مع أجهزة ميدانية بجهد 24 فولت تيار مستمر مثل مفاتيح الحد، وأجهزة الاستشعار القريبة، وأزرار الضغط. من خلال وضع وحدات الإدخال/الإخراج بالقرب من الأجهزة الميدانية، يقلل هذا الموديول من تكاليف الأسلاك ويبسط استكشاف الأخطاء وإصلاحها في خلايا الأتمتة المعقدة. نحن نوفر هذه الوحدة بحالة جديدة وأصلية 100% لضمان الحفاظ على أعلى مستوى من سلامة الاتصال ودقة المنطق في شبكتك.

المواصفات الفنية

يستخدم 1791D-16B0X دوائر عالية السرعة لمعالجة الإشارات الرقمية عبر المعايير التالية:

الميزة | المواصفة
الشركة المصنعة | Allen Bradley (روكويل أوتوميشن)
عدد المدخلات لكل وحدة | 16 نقطة
نوع الإدخال | سحب (24 فولت تيار مستمر اسمي)
نطاق الجهد | 10–30 فولت تيار مستمر
جهد الحالة التشغيلية | 10 فولت تيار مستمر كحد أدنى
جهد الحالة غير التشغيلية | 5 فولت تيار مستمر كحد أقصى
تيار الحالة التشغيلية | 11.0 مللي أمبير عند 30 فولت كحد أقصى؛ 2.0 مللي أمبير عند 10 فولت كحد أدنى
أنماط تبادل الإدخال/الإخراج | استطلاع، دوري، تغيير الحالة (CoS)
تصنيف الحماية | IEC IP20
معدل الاتصال | 125 كيلوبت/ث، 250 كيلوبت/ث، 500 كيلوبت/ث (كشف تلقائي)
الوزن | 0.56 رطل (0.26 كجم)

مزايا هندسية

يعالج 1791D-16B0X تحديات التكامل الحرجة في هياكل DeviceNet الموزعة:

تصميم مضغوط عالي الكثافة: يدمج تصميم CompactBlock 16 قناة في شكل صغير الحجم، مما يسمح بالتركيب في خزانات ضحلة أو مباشرة على هياكل الآلات حيث تكون مساحة الخزانة محدودة.

كفاءة بيانات محسنة: يدعم هذا الموديول تبادل بيانات "تغيير الحالة" (CoS). بدلاً من الاستطلاع المستمر لكل نقطة، يقوم الموديول بتحديث وحدة التحكم فقط عند حدوث تغيير فعلي في الإدخال. تقلل هذه الميزة التقنية من حركة المرور على الشبكة وتحرر عرض النطاق الترددي لحركة DeviceNet الحرجة الأخرى.

تشخيص بصري شامل: توفر ثلاث طبقات مميزة من مصابيح LED حالة الأجهزة فورياً. تراقب مصابيح Mod/Net صحة الشبكة، ويتتبع LED المنطق حالة الموديول الداخلية، وتحدد مصابيح LED الصفراء الفردية للإدخال/الإخراج الجهاز الميداني النشط بدقة، مما يقلل بشكل كبير من وقت التوقف أثناء تتبع الأعطال.

دعم وسائط متعدد الاستخدامات: يدعم الجهاز وسائط DeviceNet السميكة والمسطحة. يحافظ على اتصال موثوق على مسافات تصل إلى 500 متر (عند 125 كيلوبت/ث)، مما يوفر للمهندسين أقصى قدر من المرونة لتخطيطات أرضية المصانع واسعة النطاق.

تصفية إدخال قوية: تتعامل الدوائر مع نطاق إدخال واسع (10-30 فولت تيار مستمر) وتتميز بعتبات تيار حالة غير تشغيلية دقيقة (1.5 مللي أمبير). يمنع هذا الإشارات "الشبحية" الناتجة عن تيار التسرب من الكابلات الطويلة أو أجهزة الاستشعار ذات المقاومة العالية.

الأسئلة الشائعة

كيف أضبط عنوان عقدة DeviceNet لـ 1791D-16B0X؟

تضبط عنوان العقدة (معرف MAC) ومعدل الاتصال عبر مفاتيح الأجهزة الموجودة على الموديول أو من خلال أدوات البرمجة مثل RSNetWorx لـ DeviceNet.

ما الفرق بين مدخلات السحب (Sinking) والتزويد (Sourcing)؟

1791D-16B0X هو موديول سحب، مما يعني أن نقطة الإدخال "تسحب" التيار من الجهاز الميداني إلى المشترك. يجب إقران هذا الموديول بأجهزة استشعار تزويد (PNP) أو مفاتيح تلامس جاف متصلة بمصدر الجهد الموجب.

هل يدعم هذا الموديول الإشارات التناظرية؟

لا. 1791D-16B0X هو موديول إدخال رقمي منفصل فقط. يعالج إشارات التشغيل/الإيقاف فقط. لمتطلبات الإشارات التناظرية، يجب اختيار وحدة 1791D التناظرية المحددة.

كيف أتأكد أن المنتج جديد تمامًا؟

نضمن أن 1791D-16B0X جديد 100%. يتم شحن كل وحدة في علبتها الأصلية المختومة من مصنع Allen Bradley، مع رمز UPC الأصلي (612598185733) وملصقات مراقبة الجودة المطبقة من الشركة المصنعة.